Bảo ôn cách nhiệt chung cho cả 2 ống đẩy và ống hồi (phải tách rời mỗi ống 1 bảo ôn riêng biệt). Bảo ôn cần có độ dày tối thiểu là 10mm. Một số máy điều hòa inverter, đặc biệt là máy điều hòa Đaikin nếu đi bảo ôn chung cho 2 đường ống hệ thống sẽ báo lỗi và máy không hoạt động.