板框式污泥脫水機是通脫水機過板框的擠壓，使污泥內的水通過濾布排出，達到脫水的目的。設備選型時，應考慮以下幾個方面：
(1)對泥餅含固率的要求。一般板框式壓濾與其他類型脫水機相比，泥餅含固率最高，可達百分之六十五，如果從減少污泥堆置占地因素考慮，板框式壓濾機應該是首選方案。
(2)濾板及濾布的材質。要求耐腐蝕，具有一定的抗拉、抗壓強度。
(3)濾板的移動方式。要求可以通過自動或半自動完成，以減輕操作人員勞動強度。
(4)操作工人勞動強度大，占地面積較大，場地污染大，濾布、濾板損耗大，生產效率低。
臥螺離心污泥脫水機主要由轉鼓和帶空心轉軸的螺旋推料器組成，污泥由空心轉軸送入轉筒後，在高速旋轉產生的大於重力幾千倍的離心力作用下，立即被甩人轉鼓腔內。
臥螺離心污泥脫水機的特點：占地面積小，操作簡單，連續運行，自動化程度高，對工作環境污染少，操作人員的勞動強度較小；但是由於強大的離心力導致耗電量較大，所以日常運行費用較高；由於轉軸是設備的關鍵部件，一旦損壞維護費用相當高；另外，設備初期投資成本也較其他污泥脫水設備高很多。
帶式污泥脫水機是由上下兩條張緊的濾帶夾帶著污泥層，從一連串有規律排列的輥壓筒中呈S形經過，依靠濾帶本身的張力形成對污泥層的壓榨和剪切力，連續運行，把污泥層中的水擠壓出來，從而實現污泥脫水。
本生產的帶式污泥脫水機結構及外型比較緊湊美觀，占地面積適中，操作勞動強度較小，因其初期的投資不高，運行維護費用適中，比較受中低端客戶的青睞，所以帶式壓濾脫水及市場占有份額要高於其他脫水設備。