常用的疏水閥分為三類：熱靜力式，熱動力式，機械式。
熱靜力式常用類型：膜盒式，雙金屬式（宮脅調溫式）。
熱動力式常用類型：圓盤式。
在選型時，如果未規定疏水閥類型，可以根據疏水閥使用位置，排出能力初步確定疏水閥類型。
常用的連接方式有：螺紋連接（Rc/Rp），法蘭連接(FF/RF)，承插焊連接(SW)。
口徑常用表示方法：inch/英寸(1/8,1/4,3/8,1/2……….)，mm/毫米(6,8,10,15........)。
法蘭標準分為：日標（JIS5K,JIS10K……），美標(ANSI150lb,ANSI300lb…..)，德標（PN10,PN16……），國標（PN0.25Mpa,PN0.6Mpa……）。
選型時，直接根據口徑和連接方式來選擇滿足條件的疏水閥，如果口徑過大，而排凝量較少，可考慮減小口徑，反正亦然。
不同的閥體材質的疏水閥可承受的溫度和壓力不同，若連接方式為承插焊，還必須考慮閥體材質和管線材質是否可以焊接。在選型時，如果有材質規定，盡量以滿足要求為首要目標，若滿足不了，在滿足壓力溫度的前提下，尋找可代替的材質。涉及到潔凈蒸汽，必須使用食品級不銹鋼材質，無法替代。
PMA-＊＊容許壓力：蒸汽疏水閥的閥體所能承受的＊＊壓力，也稱為設計壓力。
PMO-＊＊使用壓力：蒸汽疏水閥可以工作的＊＊使用壓力。
PMX-＊＊使用壓差：蒸汽疏水閥所能承受的＊＊工作壓差，工作壓差=入口壓力-背壓。
TMA-＊＊容許溫度：蒸汽疏水閥的閥體所能承受的＊＊溫度，也稱為設計溫度。
TMO-＊＊使用溫度：蒸汽疏水閥可以工作的＊＊使用溫度。
在選型時，通常是根據設計要求計算出工作壓差，以此壓差為選擇蒸汽疏水閥流量的壓力標準。
在疏水閥選型時，最重要的參數就是流量，也稱為冷凝水排量。根據設計要求的流量再乘以設計要求的安全系數，得到安全流量，再根據疏水閥的流量圖來選擇在該工作壓差下滿足安全流量的型號。
安全系數通常為3倍，如果沒有設計規定，＊＊不能低于1.5倍。安全系數的存在可以保證在開機預熱設備或者管道時，冷凝水能及時排出。
疏水閥在選型時，首先考慮的是選擇合適的類型，其次考慮是否能滿足溫度，壓力，材質要求，最后看下流量是否能達到標準。