1、利用水直接蒸發降溫的原理，如圖1，通過風機抽風，機內產生負壓，空氣穿過濕簾，同時水泵把水輸送到濕簾上的布水管，水均勻地濕潤整個濕簾的接觸面，而且濕簾的特殊角度使水流向空氣進風的一側，吸收空氣中大量的熱量，使通過濕簾的空氣降溫，同時得到過濾使送出的風變得涼爽、濕潤且清新。而未蒸發的水落回底盤,形成水路循環。底盤上設有水位感應器，當水位降落到設定水位時，自動打開進水閥補充水源，當水位達到預定高度，將自動關閉進水閥。價格比較便宜，一般只占中央空調投資成本的50%,耗電量也有中央空調的12.5%，當空氣經過潮濕表面時，水份大量蒸發的過程吸收了空氣中的熱量，從而使空氣溫度降低。如圖2，體現在濕空氣焓濕圖中是一個近似為等焓加濕降溫的過程。
2、為什么一般人很難體會到這種直接降溫效果？因為自然界中很少有空氣與潮濕表面極充分接觸的條件，站在海邊或瀑布旁有一定降溫效果，但仍不明顯。
3、如圖1所示的濕簾為非常獨特的蜂窩狀，當被水淋濕后，1米2厚度為100毫米的濕簾卻產生了近500米2的潮濕表面，空氣流經如此大濕表面積時，水份非常充分蒸發，從而使空氣得到明顯溫降。
設備制冷循環水泵不間斷地抽取水槽內的水到分水器，分水器均勻地將水送至蒸發式換熱器，蒸發式換熱器被浸淋后表面形成水膜，水從水槽到蒸發式換熱器再到水槽，循環不斷。大風量強力風扇開動后，室外空氣被高速吸入蒸發式換熱器，高速氣流強迫蒸發式換熱器上水膜的水迅速從液態蒸發變成氣態，吸收進入熱氣中的的熱，令氣流溫度極速下降，實現一次蒸發，這時冷氣流帶有大量的負氧離子，一次蒸發時的冷氣流濕度較大。冷氣流被高壓渦盤加壓后通過管道送入室內時，實現二次蒸發，二次蒸發時，冷氣流吸取室內空氣中的熱，二次蒸發時的冷氣流濕度較低。
潤喆節能環保空調文章來自于：重慶冷風機文章來自于：重慶冷風機機組適用于開敞式及半開敞式環境使用，能夠直接輸送自然風及輸送經降溫后的涼風。室外新鮮空氣經潤喆節能環保空調文章來自于：重慶冷風機文章來自于：重慶冷風機過濾、降溫后向室內源源不斷地大量輸送，將室內帶有異味、粉塵和混濁悶熱的空氣排出室外，同時兼顧換氣、降溫及增加空氣含氧量等多種效果，特別適用于高溫及人群密集場所。