主要去除水中的鈣、鎂離子，使之不再鍋爐表面結垢的一種設備，結合我公司多年的經驗，出水完全符合國家標準。依托產品多功能平面閥和現代先進的自動化微電腦技術，用轉動對位方式實現液相的切換、控制原水、軟化水、鹽液和廢水在系統內的流量和流向，自動完成交換器周期循環軟化過程的全自動。
交換器內裝有一定高度的鈉離子交換樹脂作為交換劑，原水自下而上進入交換器交換劑層時，交換劑上鈉離子置換了原水中的鈣、鎂離子，使水得到了軟化。反應式：
交換劑上鈉離子逐漸被鈣、鎂離子所代替，當使用一定時間以后，就會泄漏出鈣、鎂離子，當出水的硬度達到所規定的數值時，即停止運行，進行再生。再生時將5-10%的鹽水由上向下通過交換劑層，鹽液中的鈉離子又置換出交換劑上的鈣、鎂離子，使交換劑得到再生，烣復其交換能力，反應如下：
可適用于低壓工業鍋爐補給水、空調冷卻機組及化工、醫藥、紡織、印染、造紙、印刷等行業用水，近幾年來大量的用于反滲透作前置除硬度處理設備。