變頻器能量回饋裝置供應商提醒您：變頻器在不同的運行條件下還存在一些不盡人意的地方，導致其使用壽命縮短及其附屬設備的安裝、調試、日常維護及維修工作量也相應增加，從而給用戶造成了重大的直接和間接經濟損失。如果人們在使用和維修變頻器中能注意避開一些誤區，清除一些錯誤的觀念，那么對于變頻器的使用與維護將大有益處。
一、變頻器不要裝在有震動的設備上，因為這樣變頻器里面的主回路聯接螺絲容易松動，有不少變頻器就因為這原因而損壞。
二、接線問題：變頻器輸入端最好接上一個空氣開頭保護電流以值不能太大，以防止發生短路時燒毀不會太嚴重。一定不能將“N”端接地。控制線盡量不要太長。因為這樣使控制板容易受電磁波干擾而產生誤動作，也會導致控制板損壞，超過2米長的最好用屏蔽線。變頻器旁邊不要裝有大電流而且經常動作的接觸器，因為它對變頻器干擾非常大，經常使變頻器誤動作(顯示各種故障)。
三、經常要急停車的變頻器最好不要依靠變頻器本身剎車，而是另加剎車電陰或采用機械剎車，否則變頻器經常受電機反電動勢沖擊，故障率會大大提高。
五、灰塵與潮濕是變頻器的最致命殺手。最好能將變頻器安裝在空調房里，或裝在有慮塵網的電柜里，要定時清掃電路板及散熱器上的灰塵；停機一段時間的變頻器在通電前最好用電吹風吹一下電路板。