變頻器主要預置了哪些功能？
變頻器配套設備供應商提醒您：變頻器，就是一個交流電機的控制電源，本質是為了輸出一定比例的電壓和頻率值，達到控制電機轉速和扭力的目的，雖然各品牌不同，預置的功能參數會有差異，不同場合應用，調制的參數也會有不同，但是大體上從原理而言，它還是圍繞著“操控電機，輸出合適電壓和頻率，保證一定電流和轉速上限，邏輯關聯等幾大目的來設計功能參數的。
1、控制模式選擇，目前變頻器常用的模式是V/F控制，適合一般的應用場合，簡單調整速度就好，所以需要設定一下V/F曲線，可以滿足恒轉矩或者風機水泵等負載要求，廠家出廠一般預置了恒轉矩V/F模式。矢量控制模式，一般適合在一些速度和扭矩精度要求高的場合，比如一些收放卷設備，吊機，同步和張力等控制設備上，矢量控制里邊，會有無感矢量和編碼器閉環矢量。還有一些變頻器有DTC直接轉矩控制模式，一般在吊機等需要力矩控制的地方使用。
2、設計到電壓和頻率，所以會有電源電壓要求，國內一般是三相380伏，所以變頻器往往都設計成400伏標準，而電機工頻參數是50HZ，這樣對應常用的四極電機，轉速會是1500轉，有些變頻器可以選擇極對數，這樣對應轉速也會改變。頻率會有最大頻率，啟動頻率，最低頻率等，有些設備還要考慮共振問題，變頻器預置了跳頻之類的，頻率基本上和電機速度成正比例關系。有些紡絲設備的變頻器，還有擺頻功能，讓頻率按照一定規律來變化。
3、轉矩問題，有些需要轉矩控制的，這種只有矢量變頻器才可以實現了，變頻器里邊會有一些速度環和電流環選擇問題，速度環輸出限制參數，還有一些PID參數之類優化。普通變頻器啟動，還有轉矩提升參數，用來補償一下V/F參數，讓電機啟動更加順滑。
4、啟動停止和調速功能，變頻器會有啟動源和頻率源參數選擇，比如出廠預置成面板操作啟動變頻器和面板給定頻率值，實際使用時候，可以改成端子控制模式或者一些通訊方法類操控。
5、一些場合，需要用到一些快速的I/O變速，所以很多變頻器都有多段速功能，不同I/O可以給定不同頻率值，這些可以在參數里邊具體選擇，有些還有了定時功能，用來配合多段速的時間控制。
6、一些連鎖功能，很多變頻器都有一些簡單的內置PLC功能，用來做一些簡單的邏輯控制，比如兩臺變頻器之間，一臺啟動了，控制另外一臺也跟著啟動，同時讓給定的速度按照一定比率進行。有些場合還要有PID功能，用來做一些工藝環路的閉環控制，比如恒壓供水。
7、一些保護是必須的，比如過熱保護，過載保護，過流保護，甚至有些還有缺相保護等選擇，這些出廠時候，都預置成和相關電機規格比較接近的參數，但是實際使用時候，需要根據設備情況來做不同調整。