(1)人為的因素。有部分用戶因原配電機損壞,就隨意配上另一臺電動機帶動,結果造成了流量小、揚程低甚至不上水的后果。
(1)多級離心泵啟動前未灌滿足夠的水,有時看上去灌的水已從放氣孔溢出,但未轉動泵軸將空氣完全排出，致使少許空氣殘留在進水管或泵體中。
(2)多級離心泵接觸的進水管的水平段逆水流方向應用0.5%以上的下降坡度,連接多級離心泵進口的一端為最高,不要完全水平。如果向上翹起,進水管內會存留空氣,降低了水管和水泵中的真空度,影響吸水。
(4)進水管因長期潛在水下,管壁腐蝕出現孔洞,多級離心泵工作后水面不斷下降,當這些孔洞露出水面后,空氣就從孔洞進入民進水管。
有些水源較深,有些水源的外圍地勢較平坦處,而忽略了離心泵的允許吸程,因而產生了吸水少或根本吸不上水的結果。要知道水泵吸水囗處能建立的真空度是有限度的,絕對真空的吸程約為10米水柱高,而離心泵不可能建立絕對的真空。而且真空度過大,易使泵內的水氣化,對水泵工作不利。所以各離心泵都有其最大容許吸程,一般在3-85米之間。安裝水泵時切不可只圖方便簡單。