緊急關閉閥是近幾年開發出來的新產品。在工程中應用正在不斷增多。在安裝調試過程中，我們也發現了一些問題，有一些是施工上的問題，有一些是設計上的問題。一個好的產品不僅產品本身的質量要好，最重要的是應該讓大家了解它、熟悉它、合理地使用它，才能發揮它的最大的作用。
大家知道，歷來消防管網和生活管是兩個供水系統，由兩個泵組分別供水，從泵房到大樓很長一段距離由二路管道供水。這樣因敷設二路管道施工工作量較大，管路材料多一倍，以及維修時辨認某一根管道也有諸多不便；第二，消防管道長年不使用，容易生銹，管壁和接口因腐蝕減薄，平時不用沒有壓力，而一旦發生火警，管道內突然壓力增高，容易爆裂，致使消防系統不能供水。第三，上海提倡水泵直接從市政管網抽水，不再設置地下水池。這樣既省去了水池建造的費用，同時避免了水源的二次污染。保持了水源的清潔衛生，保證人民的健康這是最重要的一條。由于有這幾方面的優點，所以這一產品正逐漸地受到大家的歡迎。
我們在實際安裝調試過程中遇到許多不合理的地方，提出來供討論。
位于上海浦東羽山路有一住宅區。供水管網見圖2，這一住宅區泵房間位于地下，樓高三幢十二層和二幢八層，層高2.8米，生活泵消防泵均是DN80，生活泵揚程53米，消防泵揚程60米、流量10L/S，供水分五路，DN80管進入屋頂水箱。由DN80的水泵同時供五路DN80的水管，因此水壓不高，只能勉強進入水箱。緊急關閉閥把壓力設定在0.5MPa，同時供五路水，壓力不會超過0.5MPa，只能對水箱補水。但是，如果有四個水箱已滿，轉子泵水箱上的液面控制閥關閉，只剩下一個水箱水不滿仍需補水，此時壓力就會升高，超過0.5MPa，緊急關閉閥就會關閉，剩下的一個水箱就不能補水了。為了讓每一個水箱都能順利補水，就需要把壓力穩定在0.45MPa，使之小于0.5MPa，才不會造成關閉。這就需要在生活泵上加一臺泄壓閥。現在大多數單位，生活泵上不設泄壓閥。有的單位使用了電接點壓力表，當水壓升高超過0.5MPa時自動跳閘，水泵停止運轉，這樣仍然解決不了單個水箱的補水問題。
第二個問題是當消防泵起動時，所有的緊急關閉閥處于開啟狀態。DN80水泵分五路DN80水管，此時如果水箱里水不滿，水壓就上不去，不可能超過0.5MPa，直到水池灌滿，液面控制閥關閉，壓力才能升高。這里設計者就應考慮增大水泵容量，或者減小水管口徑，兩者至少應相差二檔，如水泵改為DN100，五路水管改為DN65，此時的壓力才能超過0.5MPa，起到關閉作用，才能把消防水往大樓里送。再舉例，在上海控江路上有一住宅小區DN100消防泵，六路水管DN80，仍然不能關閉，所以水泵和多路供水管應相差二檔為宜。