測量水的流率就稱為水流量計。在水冷式的空調主機系統，冷媒與水進行熱交換，可以從水的流率計算熱交換量，也就是能從冷卻水側的流率計算出散熱量及從冰水側流率計算出制冷量。計算方式為水的入口水溫與出口水溫的溫差乘以水的流率乘以水的比熱量，就能算出熱交換量。因此必須各使用到兩根溫度計及一個流量計來進行量測。這就是流量計的作用。流量的質量單位為kg/h。比熱的低溫為W/kg℃溫差的單位為℃在GB國標的規范內的工況條件規定，冰水側的入水溫度為12℃，出水側的溫度為7℃，假設我們量測到的水流量是600kg/h，水的比熱為1.163W/kg℃，計算式即為：（12℃-7℃）*600kg/h*1.163W/kg℃=3489W。3489W即為空調機的制冷量。
上一篇：農田灌溉水流量如何選用？下一篇：安德爾：LDE型電磁流量計電極如何清洗？