水務署委託生產力促進局，為2個涉事熱水罉，及4個新熱水罉做24小時熱水測試。世衛食水含鉛安全標準為最多每公升10微克，研究發現2個舊熱水罉的食水含鉛量達每公升58及85微克；其中一個全新及有含鉛焊料的熱水罉，食水含鉛量更高達每公升120微克，為世衛標準上限的12倍。
研究發現，熱水罉的水含鉛與接駁焊料有關（見圖），6個熱水罉中，一半證實焊料含鉛。研究又指出，新熱水罉內的銅合金部件在首次使用時會釋出較高的鉛量，但把水煮沸數次及排走後，釋出的鉛量顯著下降，第3次煮沸水後的含鉛量會降至首次煮沸水的四分之一，並沒有超標。
現時法例只監管熱水罉的機電部分，以及必須獲得水務監督安裝許可，對於熱水罉引致鉛水並無監管。食物及衛生局長高永文昨被問到為何不直接規定熱水罉須有認證，他並無正面回應，只表示應要使用獲認證的熱水罉。水務署則建議市民購買有澳洲水標誌（WaterMark）、美國國家衛生基金會（NSF）、美國國家標準協會（ANSI）或英國水務法規諮詢計劃（WRAS）認證的熱水罉，以及列出使用熱水罉的注意事項（見表）。
不過，水務署並無公開驗出含鉛量超標的熱水罉牌子，本報昨致電有出售熱水罉的公司查詢，鋒卓科技表示，已停售食水含鉛超標幼稚園所使用的飛機嘜及熊貓牌熱水罉，其公司曾承辦的大部分醫院、中小學及幼稚園，亦已轉用符合英國及澳洲的水務認證的澳洲品牌熱水罉。大同飲水機製作廠有限公司稱，飛機嘜供應商於1至2個月前已暫停供貨，飛機嘜香港總代理義興電熱有限公司截稿前無回覆。
另外，醫管局昨證實大埔那打素醫院兒科病房兒童及青少年精神科日間中心一個熱水罉，食水樣本含鉛超標，涉事熱水罉今年9月已停用，昨已被拆除。
就十個取自八所幼稚園的固定熱水罉的食水樣本含鉛量較早前被驗出超出世界衞生組織（世衞）的暫定準則值，政府今日（十二月四日）公布調查結果，證實超標主要是由於熱水罉內的錫焊接物料含鉛。
水務署早前聯同機電工程署和政府化驗所使用Ｘ射線螢光光譜儀為相關熱水罉進行了初步快速鉛測試，發現熱水罉內的錫焊接物料含鉛。水務署委聘了香港生產力促進局就熱水罉進行研究，包括為兩個已使用過和在市場上購買的四個不同牌子的全新固定熱水罉進行二十四小時熱水測試（即把固定熱水罉注滿水加熱，維持熱水狀態二十四小時，其間每兩小時一次在固定熱水罉出水位抽取水樣本進行化驗），及拆除固定熱水罉內不同裝置進行含鉛量化驗和測試個別銅合金裝置在熱水內的鉛釋出量。
根據研究的結論，政府就固定熱水罉的測試、購買及使用等事宜制定了以下建議：
（二）　對於未獲相關國際認證的固定熱水罉，有關供應商應安排熱水罉在獲香港實驗所認可計劃（HOKLAS）認可的化驗所進行「產品樣本」測試。化驗所會發出測試報告，確認有關型號的產品所煮沸的熱水的含鉛量符合世衞的暫定準則值。供應商亦應把「產品樣本」測試報告、錫焊接物料及熱水罉內裝置的含鉛量資料送交分銷商和店鋪，以展示給市民參閱；市民應購置獲發「產品樣本」測試報告、錫焊接物料不含鉛和使用低含鉛量裝置（低於百分之一）的固定熱水罉。