為何純水設備二級反滲透工藝中需調PH值？
為何純水設備二級反滲透工藝中需調PH值？在RO純水設備系統中,二級RO工藝的進水都要加堿,這是為什么呢?由于上等RO原水進水含有CO2,在水解作用下，以氫離子及碳酸根離子存在，膜對碳酸根離子的去除率更高，所以產水的PH值降低，所以RO產水pH值一般都比進水低,當進水堿度及HCO3-含量高時,其pH下降更大.當pH小于8時,水中HCO3-、CO32-開始轉為CO2,當pH小于4時,水中HCO3-、CO32-全部轉為CO2。因此,在二級RO進水中,通過投加NaOH 可以CO2 使轉為可以被RO膜脫除掉的HCO3-、CO32-,從而提高二級RO的脫鹽率.二級RO進水PH值控制在8.3左右,可以獲得*佳二級產水水質。
NaOH的投加位置應該選擇在什么地方?根據系統的設計,NaOH的投加處可以是上等產水管路上,測量PH的探頭放在上等的產水箱內,這樣可以比較穩定的測量到二級進水的PH值；令一種方法是投加在二級進水管路上,不過在此處投加的時候要考慮到NaOH與水的混合度問題,應盡量讓其均勻混合,PH測量點應在高壓泵的前面.另外將二級的濃水回流可以有效的調節二級的進水PH值,這樣可以減少NaOH的用量。不過要注意只能部分回流,另外一部分需回流到預處理水箱。由此可見PH值對二級的產水的電導率有著密切的關系,將PH值調到一個合適的位置才能等到一個*佳的產水水質。