本項目總投資2.4億元，資金由青島市市南教育局籌措解決。
規劃總用地面積：1.4萬平方米，總建筑面積：2.9萬平方米。
本項目計劃采用地源熱泵中央空調系統對建筑進行供熱供冷。總建筑面積2.9萬m2，空調面積2.38萬m2。
青島市民用建筑節能設計標準為65%，公共建筑節能設計標準為50％。
本工程嚴格按照《居住建筑節能設計標準》（GBJ14-037-2006）、《公共建筑節能設計標準》（GB50189-2005）、《外墻外保溫應用技術規程》DBJ14-035-2005（山東省地方標準）、《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB50411-2007等規范和標準進行設計、施工，各項指標均滿足要求。
本工程節能示范主要技術為地源熱泵式中央空調系統。冬夏季兩季均由地源熱泵機組負擔室內所需冷熱負荷。
運行工況包括：
8） 太陽能補熱運行（非用熱水時間進行補熱）。
本項目土壤源熱泵增量成本為114.4萬元，按照0.55元/度電價計算，每年節約電費34.29萬元，則本項目土壤源熱泵應用投資回收年限為3.34年。
地源熱泵是一種利用地下淺層地熱資源（也稱地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供熱又可制冷的高效節能空調系統。地源熱泵通過輸入少量的高品位能源（如電能），實現低溫位熱能向高溫位轉移。地能分別在冬季作為熱泵供暖的熱源和夏季空調的冷源，即在冬季，把地能中的熱量“取”出來，提高溫度后，供給室內采暖；夏季，把室內的熱量取出來，釋放到地下去。通常地源熱泵消耗1kW的能量，用戶可以得到4kW以上的熱量或冷量。
與鍋爐（電、燃料）供熱系統相比，鍋爐供熱只能將90%以上的電能或70～90%的燃料內能轉化為熱量，供用戶使用，因此地源熱泵要比電鍋爐加熱節省三分之二以上的電能，比燃料鍋爐節省約二分之一的能量；由于地源熱泵的熱源溫度全年較為穩定，一般為10～25℃，其制冷、制熱系數可達3.5～4.4，與傳統的空氣源熱泵相比，要高出40%左右，其運行費用為普通中央空調的50～60％。