주제별 요약을 통해 이 자료를 설명해 주십시오.
 우리나라 원전은 방사능 사고 관련 안전장치에 중점을 둔 가압경수로형 원전이다. 가압경수로 원전은 원자로 건물 내부에 원자로, 가압기, 증기발생기 등이 배치된다. 
 방사능을 함유한 유체(流體)가 순환하는 1차 회로, 방사능을 함유하지 않은 증기로 외부 터빈을 돌리기 위한 증기 순환 2차 회로로 구성된다. 예컨대, 가압경수로에는 1차 측과 2차 측을 분리하는 증기발생기라는 장치가 있고, 비등경수로에는 1, 2차 측을 분리하는 증기발생기가 없다는 것이 가장 큰 차이다. 
 후쿠시마(福島) 원전과 같은 비등경수로에서는 방사성을 띤 증기가 터빈발전기에 직접 공급되지만, 가압경수로에서는 증기발생기의 2차 측 증기가 터빈발전기에 공급된다. 가압경수로는 또 증기발생기에 터빈 구동형 보조급수펌프를 이용한 냉각수 공급이 가능해 전원공급이 완전히 끊겨 냉각재펌프가 작동을 멈추더라도 자연순환 냉각으로 원자로 냉각이 가능해진다.
 비등경수로는 원자로 자체가 증기발생기 기능을 하는 타입으로, 원자로 건물이 차단되고 교류전원이 끊기면 증기발생기가 없어 자연순환 냉각이 이뤄질 수 없다. 
 가압경수로 원전의 ‘사용후 연료 저장조’는 내진설계가 되어 있는 건물에 위치, 지진에 의한 손상 우려가 없다. 또 접근이 용이하고 비상시 외부에서 대체전력, 소방차 등으로 냉각할 수 있는 장점이 있다. 
 가압경수로 원전의 원자로 건물은 라이너 플레이트(강판)와 1.2m 두께의 콘크리트로 이루어져 견고하며 부피가 커 상대적으로 장시간 기능을 유지할 수 있다. 비등경수로에 비해 원자로 건물 부피가 커 수소폭발과 증기폭발 등의 충격에도 유리하다.

우리나라 원전은 원자로 건물 내부에 원자로 등이 배치된 가압 경수로형 원전이다.