이 문서에 대한 간결한 요약을 제공해 주실 수 있나요?
 국내 원전은 지질 및 지진 조사를 통해 해당 부지에서의 최대 지진력(지반가속도)을 산출하고, 그보다 큰 지진력에도 견딜 수 있도록 설계되어 있다. 현재 가동 중인 원전의 설계기준이 되는 지반가속도는 모두 0.2g(지반이 중력가속도의 20%의 힘을 받음을 뜻함)이고, 리히터 규모로 환산하면 약 6.5를 적용했으며, 수출형 원전인 APR 1400의 경우는 우리나라보다 지진발생 가능성이 높은 나라들을 겨냥해 그보다 강화된 0.3g를 적용하고 있다. 참고로 규모 9.0의 이번 동일본 지진 발생 당시, 진앙과 가장 가까운 울진 원전 부지에서 계측된 지반가속도가 0.0006g 수준이었으므로, 일본 열도를 따라 위치한 지진대에서 이번과 유사하거나 또는 더 큰 규모의 초대형 지진이 발생하더라도 국내 원전은 안전할 것으로 평가됐다.
 지진해일 역시, 과거 발생하였거나 향후 예측되는 최대의 지진해일 높이를 고려해 이보다 충분히 높은 곳에 원전을 건설하고 있다. 우리나라 원전부지에서 예측되는 지진해일 높이는 1~3m 정도이지만, 고리원전이 7.5m 고도에 위치하는 것을 비롯해, 대부분 10m 내외의 높은 부지에 건설돼 있어 안전한 것으로 평가하고 있다. 이번 후쿠시마 원전에 밀려온 15m 높이의 지진해일이 과거 예측치를 상회한 점을 감안해, 비상발전기 등 침수(浸水)에 취약한 주요 설비에 방수벽과 방수문을 보강함으로써 만일의 경우에도 정상가동이 보장되도록 철저히 대비해야 할 것이다.

우리나라 원전 부지에서 예측되는 지진해일 높이는 1~3m 정도이고 10m 내외의 부지에 건설돼 있어 안전한 것으로 평가하지만 만일의 경우에도 정상 가동이 되도록 대비해야 한다.