요약을 통해 자료의 주요 포인트를 알려주세요.
위원장대리 오영식] "먼저 신월성 1호기 정지와 관련해서 그와 관련된 보고를 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다.   한수원 김균섭 사장 나오셔서 보고해 주시기 바랍니다."
한국수력원자력주식회사사장 김균섭] "한수원 사장 김균섭입니다.  존경하는 산업통상자원위원회 강창일 위원장님 그리고 위원님!  가뜩이나 봄철 전력 수급 사정이 빠듯한 때에 우리 회사 신월성 1호기가 오늘 아침 부품 고장으로 발전 정지를 일으켜서 심려를 끼쳐 드려 대단히 송구스럽습니다.   신월성 1호기의 발전 정지 고장에 대한 원인을 말씀드리면 오늘 아침 7시 44분에 신월성 1호기가―약 100㎾짜리입니다―정상 운전 중에 제어봉 제어 계통에 전력제어소자라고 있습니다.   여기에 참고로 그림을……    (자료를 들어 보이며)  그림이 좀 작습니다마는 원자로가 있으면 이 위에 73개의 제어봉이 있습니다. 제어봉을 구획별로 이렇게 쥐고 있는 이렇게 물고 있습니다. 통상적인 운전을 할 때는 위에 올라와 있는데 이것은 무슨 사정이 생기면 여기에 전기가 끊어지면서 제어봉이 자동으로 낙하해서 원자로를 안전하게 정지시키는 그런 장치가 되는데 그중에 저희들이 조사를 해 보니까 여기의 21번 제어봉에 해당하는 퓨즈가 3개가 다 녹아내려 버렸고 그다음에 여기에 있는 전력소자가 지금 현재 소손이 된 것으로 파악이 되어 있습니다. 이것은 작년 8월 달에 신월성 1호기가 동일한 건으로 고장을 일으킨 적과 똑같습니다.  그래서 작년 8월 이후에 저희들은 제작사인 웨스팅하우스하고 저희 회사 기술진이 이 부분에 설계적으로 몇 가지 취약한 부분이 있어서 설계 개선을 했습니다. 해서 그 해당 제품을 이번 6월 달에 월성 1호기 계획정비기간 중에 교체할 예정으로 있었습니다마는 오늘 아침에 다시 이 부분이 말썽을 일으켜서 발전 정지가 일어났던 부분입니다.   그래서 이것이 앞으로 다시 재발하지 않도록 하기 위해서는 제어봉이 너무 민감하게 반응하도록 설계가 되어 있어서 이 민감성을 좀 떨어뜨리기 위해서 여기에 들어가는 전압을 800V짜리를 1200V로 다시 조정을 하고 그다음에 물고 있는 부분이 상부ㆍ하부가 있는데 상부ㆍ하부를 따로 분리를 해서 동시에 두 가지 신호가 들어갈 때만 작동을 할 수 있도록 그렇게 민감도를 떨어뜨리는 작업을 이번 6월 달 계획정비기간 동안에 완료하도록 하고 이 설계와 동일한 것이 신월성 1호기ㆍ2호기 신고리 1호기ㆍ2호기가 같은 동일 모델입니다. 이 부분은 마찬가지로 6월 달 다음 계획정비기간 동안에 이 부분을 전부 설계 보완을 해서 다시는 이런 사건이 연이어 일어나지 않도록 조치하도록 하겠습니다.   심려를 끼쳐 정말 송구스럽습니다."

김 한국수력원자력주식회사사장은 신월성 1호기의 발전 정지 고장이 난 것은 21번 제어봉에 해당하는 퓨즈 3개가 다 녹았고 전력소자의 소손이 원인이라고 말했다.