이 문서 요약해 줄래? 빨리 부탁해.
태양광 발전설비의 5% 출력 변동에 따른 전압 변동에 대한 모의실 험 결과는 [그림 3-10]과 같으며, 상단의 파장은 22.9kV 모선 측 전압 변동을, 그리고 하단은 배전계통 측 전압을 나타낸다. 22.9kV 모선 측 전압변동은 태양광 발전설비의 출력변동에 의해 발생하는 결과로서 1.00365±0.0001p.u. 정도의 전압변동을 관측할 수 있다. 이 때, 50kW BESS에서 1MW 태양광 발전설비의 5% 출력변동을 보상하도록 지령을 내리게 되면 22.9kV 모선 측은 일정한 전력을 공급받게 되는 동시 에 전압변동이 1.00363±0.00003p.u. 정도로 억제된다. 즉, BESS 50kW는 태양광 발전설비 1MW의 5% 출력 변동 시 나타나는 전압변 동의 약 70%를 줄일 수 있음을 확인할 수 있다.
모의실험의 결과는 BESS 50kW는 태양광 발전설비 1MW의 5% 출력 변동 시 나타나는 전압변동의 약 70%를 줄일 수 있다는 것이다.