이 문서에 대한 간단한 요약을 해주세요.
이에 대하여 고리 3ㆍ4호기에서 수정 표준방식을 적용하여 검사한 측점 중 허용두께인 5.4㎜를 약간 초과하면서 작업성이 확보되는 278개 측점(고리3호기 135개, 고리4호기 143개)을 표본으로 에코방식의 측정 등을 추가로 실시한 결과 도장두께가 얇은 고리3호기와 달리 도장두께가 두꺼운 고리4호기에서 에코방식과 표준방식의 측정값 차이가 크게 발생하였고, 이 중 10개 측점에 대하여 [별표 2] “도장제거 전·후 측정값 비교”와 같이 도장을 제거하고 다시 측정한 결과 도장제거 전후의 측정값이 에코방식에서는 거의 변화가 없었으나 표준방식에서는 실제 도장두께 값의 1.7배에서 3.7배나 차이가 나타나는 등 도장두께가 두꺼울수록 표준방식을 사용한 측정값에 왜곡이 심하게 나타나는 특성을 확인할 수 있었다.
도장두께가 두꺼운 고리4호기의 도장을 제거하고 측정한 결과 도장제거 전후의 측정값이 거의 변화가 없는 에코방식과 달리 표준방식에서는 실제 도장두께 값이 왜곡되어 나타난다.