이 문서를 간추려서 설명해 주실 수 있나요?
이번 사고는 폭발 위험성이 있는 장비의 점검을 제대로 진행하지 않아 발생했다. 폭발 발생 후 설비보수 인원이 사고 현장에 도착했을 당시 사고 지점에 가스 냄새가 났다. 래들과 같은 특수화학설비는 배관에 천연가스가 누출되어 있을 수 있어 질소와 같은 불활성가스를 주입해 내부의 인화성가스를 제거해야하는데 사고가 일어난 작업장에는 이러한 설비가 설치되어 있지 않았다. 그리고 래들가열대를 재가동하기 전에는 안전점검을 실시해야 하나 점검도 이루어지지 않아 사고가 발생했다. 또한 불꽃감지기는 정상적으로 작동됐으나 버너에 연결된 천연가스 배관의 차단밸브 조작계통의 이상으로 차단밸브가 정상적으로 작동되지 않아 천연가스가 래들 내부로 지속적으로 유입되어 폭발이 일어났을 것으로 추정된다. 래들가열대 3호기의 자동 점화 버튼 조작 후 정상 착화 여부를 확인하지 않은것도 폭발 사고가 일어난 원인일 수 있다.
이번 사고는 폭발 위험성이 있는 래들에 대한 안전점검을 실시하지 않아 발생했다. 내부의 인화성 가스 제거를 위한 설비도 설치되어 있지 않았다. 래들가열대 3호기 정상 착화 여부의 미확인도 폭발 사고의 원인일 수 있다.