이 문서를 더 넓은 범위로 요약해줘.
 정수장 오존 농도 높이고, 세척 주기 단축  충북 청주에서는 지난 19~20일 흥덕구 가경동의 아파트와 비하동 상가, 상당구 용암동·금천동의 아파트 등 4곳에서 유충으로 보이는 벌레가 나왔다는 신고가 접수돼 당국이 긴급 조사에 나섰다.
   청주시는 지북 정수장 1.
 3m 깊이 모래여과지를 굴착기로 파내 여섯 군데서 시료를 채취해 검사했다.
  채희준 청주시 정수팀장은 “3일에 한번씩 공기를 강하게 불어 모래여과지를 세척하는데, 횟수를 2일에 한번씩 하는 것으로 늘렸다”며 “6일에 1회씩 하는 활성탄 흡착지 세척작업도 3일마다 하는 것으로 방침을 바꿨다”고 말했다.
   울산에서는 지난 17일 환경부와 합동점검한 결과 회야 정수장 활성탄 흡착지에서 유충 15마리가 발견됐다.
  유충 15마리 중 14마리는 최종 오존 처리 등을 거치며 사체로 나왔다.
  울산상수도사업본부는 지난 17일부터 회야와 천상 정수장의 활성탄 흡착지 전수조사를 추진 중이다.
  현재까지는 이물질 발견 사례가 없는 것으로 조사됐다.
  울산상수도사업본부 관계자는 “수돗물이 가정 수도꼭지로 전달되기 직전까지 정수지와 배수지 이물질 발생 여부를 24시간 지속 모니터링할 계획”이라고 말했다.
   아직 수돗물 유충 발견 사례가 접수되지 않은 지역도 정수장 점검에 고삐를 죄고 있다.
  인천과 경기 시흥·화성지역에서 입상활성탄 여과방식을 쓰다 여과지에서 유충이 발생한 것으로 추정됨에 따라 이와 유사한 방식을 운용하는 정수장들이 우선 점검 대상이 됐다.
   충남의 경우 11개 정수장 가운데 활성탄 방식을 사용하는 곳은 공주와 예산 2곳이다.
  공주(옥룡 정수장)는 인천 공촌 정수장과 같은 공정(입상방식)을 쓰는데, 현장 조사 결과 유충은 발견되지 않았다.
  예산 정수장도 점검에서 특별한 이상은 나오지 않았다.
   충남도는 한국수자원공사·자치단체 등과 협조, 공주 옥룡 정수장의 여과지 4개 중 2개를 올해 안에 우선 교체할 방침이다.
  예산 등 나머지 10개 정수장은 23일까지 점검을 마친 뒤 방충설비 등 시설문 운영관리를 강화하기로 했다.
   대전시는 정수장 입상활성탄 여과지 세척주기를 단축할 방침이다.
  대전상수도사업본부 관계자는 “수용가(가정 등)의 물탱크와 외부에 도출된 노후 수도관 등을 통해 벌레 등이 유입될 가능성도 있다”며 “수도시설 주변을 깨끗하게 관리해달라”고 당부했다.
  광주광역시 “노후 상수도 교체 앞당기겠다”  충남 천안시도 정수장 2곳과 배수지 30곳을 대상으로 긴급 점검을 벌였다.
 
충북 청주에서는 지난 19~20일 흥덕구 가경동의 아파트와 비하동 상가, 상당구 용암동·금천동의 아파트 등 4곳에서 유충으로 보이는 벌레가 나왔다는 신고가 접수돼 당국이 긴급 조사에 나섰다. 청주시는 지북 정수장 1. 3m 깊이 모래여과지를 굴착기로 파내 여섯 군데서 시료를 채취해 검사했다. 아직 수돗물 유충 발견 사례가 접수되지 않은 지역도 정수장 점검에 고삐를 죄고 있다.