자료 요약 부탁드립니다.
 소방청(청장 정문호)은 지난 6일 작년 파열사고가 발생한 주거용 주방자동소화장치 제조사인 신우전자에 리콜조치 명령을 내렸다고 밝혔다. 
  가스렌지에서 불이 났을 때 자동으로 소화하는 장치(압력에 의해 소화약제를 자동으로 방사)로 가스렌지 상단 후드박스 내에 보통 설치되며, 아파트 및 30층이상 오피스텔에 설치해야할 의무가 있음
 리콜대상은 2011년 10월부터 2014년 12월까지 생산되어 현장에 설치된 14개 모델로 총 160,990대이다. 이 결함제품은 신제품으로 무상교환하고 이미 교체한 소비자에게는 환급을 실시해야 한다. 앞으로 동일한 형식승인제품에 대해서는 제조나 판매도 금지된다.
 2000년부터 생산된 이 제조사 제품은 전국의 아파트 1,428개단지에 총 687,977대가 설치되어 있으며 피해사고 접수결과 전국 91개 아파트단지에서 1,988건이 발생한 것으로 집계됐다.
 이에 소방청은 2019년 10월 파열사고 현장을 포함하여 전국 54개 아파트단지에 설치된 신우전자 제품 158대를 무작위로 표본수집해 정밀 성능분석을 실시했다.
   육안검사, 비파괴검사, 광학분석, 약제분석
 조사결과, 2011년 10월부터 생산된 제품은 밸브두께가 4.6㎜에서 1.25㎜로 변경된 것으로 확인되었다. 이에 얇은 두께의 밸브에 용기와 밸브를 결합하는 힘이 가중되고, 소화약제에 포함된 요소(NH2CONH2)가 부식을 유발해서 파열사고가 발생한 것으로 확인됐다. 
 이에 부식에 영향을 주는 소화약제 성상과 밸브두께 등 정밀시험분석결과와 전문가 자문 등을 고려해서 파열이나 균열가능성을 반영하여 리콜조치 대상을 결정했다. 
 아울러, 2019년 10월 24일 한국소비자원은 위해정보 사실조사를 실시하고 ‘파열사고가 발생한 제품과 동일한 구조의 제품 전량에 대해 위해 요인을 제거방지할 수 있는 조치를 무상실시하고 수리교체비용을 환급 조치’토록 권고했다. 
 그럼에도 불구하고 2019년 11월 4일 신우전자측은 시정권고를 수용할 수 없다는 입장을 통보해 왔다. 이에 따라 소방청은 ‘소비자기본법’ 제50조에 따라 1차 강제시정명령(리콜조치)을 했다고 밝혔다.

리콜은 결함 제품을 신제품으로 무상교환해 주는 조치로 앞으로는 같은 형식승인제품 제조뿐 아니라 판매도 안된다.