주제와 주요 내용을 간략히 정리해보세요.
 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 ‘18년 5월 11일부터 정기 검사를 실시한 한빛3호기의 임계를 11월 12일 허용하였습니다.
  원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자수가 평형을 이루는 상태 
  임계를 허용하면 원자로 임계 과정에서 또는 임계 후 출력 상승 과정에서 노물리시험(원자로 특성시험) 등 남은 검사항목 9개를 진행
 원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인하였습니다. 
 이번 정기검사 기간 중 격납건물 내부철판(CLP) 점검결과, 기준 두께(5.4mm) 미만의 모든 CLP는 교체 또는 공학적평가가 수행 되었으며, 발견된 공극 124개소도 보수가 완료되었습니다. 
  (Containment Liner Plate) 사고 시 방사성물질의 누출을 방지하는 기능을 하는 철판
  (부식부위) 2개소, (비부식부위) 270개소
 격납건물 외벽점검에서 확인된 철근노출 184개소에 대한 외벽 보수도 완료되었습니다.
 일부 공극에서 확인된 그리스(grease)에 대한 누유경로 점검결과, 격납건물 콘크리트의 구조적 균열은 없음을 확인하였으며, 그리스 누유는 건설 당시 콘크리트 시공이음부를 따라 누유된 것으로 평가되었습니다. 
  기존 타설로 굳어진 콘크리트와 신규로 타설되는 콘크리트 사이에 발생 가능한 미세틈새
 격납건물 누설부에 대한 추가점검 결과, 이물질(너트 등)에 의해 눌려 관통된 CLP 2개소를 추가로 확인하여 해당부위의 보수를 완료하였습니다.

원자력안전위원회는 88개 항목에 대한 정기검사를 실시한 결과 향후 원자료 임계가 안전하게 이루어질 수 있음을 확인하고 한빛 3호기의 임계를 허용하였다.