전체적인 흐름을 간략하게 설명해주세요.
 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 ‘원안위’)와 산업통상자원부(장관 성윤모, 이하 ‘산업부’)는 태풍 마이삭(‘20.9.3)과 하이선(9.7)의 영향으로 소외전력계통에 문제가 발생했던 원전 8기(고리1234, 신고리12, 월성23)에 대한 조사결과를 발표하였습니다.
 이번 사건은 원자력발전소와 외부 변전소 사이의 송전선로 및 관련 설비에서 발생한 것으로, 소외전원 차단경로와 원인을 명확히 규명하기 위해 원안위․산업부 합동으로 한국전력 관리영역에 대한 조사까지 실시하였습니다.
 ’20.9.3일 부산에 상륙한 태풍 마이삭으로 인해 인근 고리 원전에는 최대풍속 32.2 m/sec의 강풍이 불었으며 부지 내 총 6기 원전(고리1234, 신고리12)에서 시차를 두고 소외전원 공급이 중단되어 비상디젤발전기가 기동되었고, 이 중 정상운전 중이던 4기 원전(고리34, 신고리12)이 정지되었습니다.
 ’20.9.7일 태풍 하이선의 영향으로 월성원전 부지에 최대풍속 33.1m/sec의 강풍이 기록되었고, 월성23호기의 터빈발전기가 정지되는 상황에서 소외전원이 유지됨으로써 원자로는 60% 출력상태로 가동되었습니다.
 해당원전별 사건발생 상황과 소외전원 복구시간은 아래와 같습니다.
 원자력발전소 부지에는 원자로에서 열에너지를 발생시켜 그 힘으로 터빈을 회전시키고 전기를 생산하여 송전설비를 통해 외부 변전소 등으로 송전을 함과 동시에 원자로냉각재계통 등 안전설비 등에 필요한 전력을 외부 송전설비 등으로부터 공급받도록 설비가 마련되어 있습니다. 
<원자력발전소 전력계통 개략도>
 고리1234호기와 월성23호기의 경우 원전에서 생산된 전력량을 계측하는 계기용변성기에 태풍시 강풍이 동반한 염분이 흡착되어 섬락이 발생하면서 스위치야드에 있는 차단기가 개방되어 사건이 시작되었고, 고리1234호기에서는 소외전원 공급이 차단되면서 비상디젤발전기가 자동으로 기동되었습니다.

원안위와 산업부는 태풍 마이삭과 하이선의 영향으로 소외전력계통에 문제가 발생했던 원전 8기에 대한 조사결과를 발표했다.