이 문서의 핵심 내용을 요약해줄 수 있을까?
 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 올해 4월 26일부터 정기검사를 실시한 신고리2호기의 임계를 6월 18일 허용하였습니다.
  원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자수가 평형을 이루는 상태 
  임계를 허용하면 원자로 임계 과정에서 또는 임계 후 출력 상승 과정에서 노물리시험(원자로 특성 시험) 등 남은 검사항목 10개를 진행
 원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 81개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어질 수 있음을 확인하였습니다.
 이번 정기검사 기간 중 격납건물 내부철판(CLP)의 용접부 및 관통부 등에 대한 육안검사(1,168개소), 두께측정(52개소) 및 액체침투탐상검사(6개소) 등 1,226개소를 점검하여 이상이 없음을 확인하였습니다.
  (Containment Liner Plate) 사고 시 방사성물질의 누출을 방지하는 기능을 하는 철판
 그리고 증기발생기 전열관에 대한 비파괴검사가 적절하게 수행되었음을 확인하고, 이물질 검사결과 총25개의 이물질(슬러지 등)이 발견되어 모두 제거하였으며,
 노내핵계측기 안내관 및 안전주입계통 배관 지지대에 대한 확대점검을 실시하고 건전성을 확인하였습니다.
 또한, 이번 정기검사에서 작년 고리 원전부지에 영향을 미쳤던 태풍(마이삭, ‘20.9.3)에 의한 소외전력계통 염해 취약성 관련 후속조치 사항을 중점적으로 점검하였습니다.

원자력안전위원회는 정기검사를 실시한 신고리2호기의 임계를 허용했고 정기검사를 실시한 결과 원자로 임계가 안전하게 이루어질 수 있음을 확인했다.