이 문장을 두세 문장 정도로 간단히 요약해줘
 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 ‘21년 5월 10일부터 정기 검사를 실시한 한울 5호기의 임계를 7월 1일 허용하였습니다.
  원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자수가 평형을 이루는 상태
  임계를 허용하면 원자로 임계 과정에서 또는 임계 후 출력 상승 과정에서 노물리시험(원자로 특성시험) 등 남은 검사항목 10개를 진행
 원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 86개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인하였습니다.
 이번 정기검사 기간 중 증기발생기에 대한 전열관 비파괴검사 및 내부 이물질 검사가 적절하게 수행되었으며,
 이물질 검사 장비를 통해 발견된 증기발생기 내부 이물질(27개)을 모두 제거하였습니다.
 안전관련 계통에 대하여 냉각재 누설로 인한 부식 여부를 점검한 결과, 안전등급 밸브 등 17개소에서 누설 흔적이 발견되었으나 부식은 없었으며,
 해당 누설 흔적은 부품 간 결합력 저하로 인해 발생한 것으로 확인되었고 체결 부위를 재조립하는 등 조치한 결과 기준을 만족하였습니다.
 또한, 격납건물 등 안전 관련 구조물의 결함 발생 여부를 점검하였으며 점검 결과 외벽에서 확인된 철근 노출부 12개소 전부 보수하였습니다.
 추가로, 격납건물 상부 돔에서 도장 변색 등 흔적이 21개소 발견되어 평가한 결과, 철판 부식은 없었으며 격납건물 건전성에도 이상 없음을 확인하였습니다.

원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 86개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인하였습니다. 안전관련 계통에 대하여 냉각재 누설로 인한 부식 여부를 점검한 결과, 안전등급 밸브 등 17개소에서 누설 흔적이 발견되었으나 부식은 없었으며, 해당 누설 흔적은 부품 간 결합력 저하로 인해 발생한 것으로 확인되었고 체결 부위를 재조립하는 등 조치한 결과 기준을 만족하였습니다.