문서 전체를 간략하게 요약해 주세요.
 이번 리콜명령으로 제조사는 1월 14일까지 리콜계획을 소방청에 제출해야 하며 제조업체가 리콜조치를 거부할 경우 소비자기본법 에 따라 형사고발 등 법적조치할 예정이다.
 소비자들은 소화용기 겉면에 표시된 형식승인번호와 제조연월을 확인하면 집에 설치된 제품이 리콜대상인지 확인할 수 있다.
 다만, 이번 제품의 경우 피해사고 아파트 단지 내 대부분의 가구에 적용되는 점을 감안해 리콜대상 제품 확인과 요청절차에 대해서는 제조사로부터 리콜계획을 제출받은 다음 아파트 관리사무소 등을 통해 주민에게 직접 홍보할 계획이다. 
 
 한편, 소방청은 유사사고의 재발방지를 위해 주방자동소화장치 밸브의 내식시험을 강화하고 어느 수준이상의 힘이 가해졌을 때 균열이 발생하는지 여부를 확인하는 시험(응력균열시험)을 도입하는 내용으로‘기술기준’개정을 추진 중이다.
 아울러, 소방청은 전문가회의를 거쳐 추가적인 리콜대상이 없는지에 대해서도 면밀히 검토할 예정이다.
 설치대수 및 파열사고 현황
 (설치대수) 전국 아파트등 1,428단지 총 687,977대 설치('00.~'19년 생산)
  ‘11.~’14년 생산 제품 254개 아파트단지, 146,519대(전체의 약 21%) 설치
 (파열사고) 전국 91개 아파트단지에서 1,988대 파열사고 발생
  ‘11.~’14년 생산된 제품설치 85단지 1,973대(전체의 99%) 
  
 표본수집 성능분석 결과(54개 아파트단지, 158대 제품)
 얇은 용기밸브 구조에 결합응력이 집중 되고, 소화약제에 포함된 요소가 부식을 유발하여 ‘응력부식균열’ 발생 → 파열사고로 이어짐 
  (얇은 밸브구조) 나사선 끝단 두께를 얇게(4.6㎜ → 1.25㎜)하고, 나사선에 감압홀까지 가공하여 결합응력에 약한구조로 변경 → 이후 파열사고 발생하자 다시 3㎜로 강화
  
  (응력부식균열) 표본 성능분석 결과, 7대 제품에서 파열균열이 발생하였는데, 이 중 6대가 얇은 밸브구조(1.25㎜, 형식번호 ‘자소1115’ 등 16개) 제품에서 발생함.

주방자동소화장치 리콜 명령을 받은 제조사는 리콜 계획을 소방청에 제출해야 하고 거부할 경우 법적 조치될 예정이며 소방청은 유사사고 재발방지를 위해 기술기준 개정을 추진 중이다.