이 문장을 더 넓은 설명과 함께 요약해줘.
  일부 단지를 직접 방문하여 실제 소방점검 여부를 조사하였으며, 미점검 세대는 소방청에서 직접 측정장비를 이용하여 실제 화재감지기 정상작동 여부를 점검하였습니다.
 점검결과, 점검업체의 소방점검 보고서 허위작성(283건), 소방점검 인력 과소투입(141건), 소방용역 관리부실(605건) 등 총 1,032건 외 다수의 입주자 서명부 허위작성의 부적정한 사례를 적발하였습니다.
 소방점검 보고서를 허위로 작성한 사례
  소방점검 보고서에 첨부된 ‘입주자 서명부’에는 해당 세대를 방문한 사실이 없음에도 점검보고서에 ‘세대내 화재감지기 불량’ 등을 지적한 사례(277건), 
  소방점검 보고서에는 발신기, 비상구 등 공용부분 항목에 대한 점검내용이 있으나, 현장 소방점검기록장비(R형 수신기)를 확인한 결과 해당 점검기록이 확인되지 않는 사례(6건) 등 점검보고서를 허위 작성한 사례가 총 283건 있었습니다.
  R형 수신기 : 세대내 화재감지기나 공용부 발신기로부터 신호를 수신하여 이를 기록하고 화재발생을 시설물 관계자에게 통보하는 역할을 하는 장비(자동소화설비가 있는 경우 제어신호도 송출)
 입주자 서명부 허위서명 사례
  소방점검 전문업체 점검자가 공동주택의 세대내 화재감지기 등을 실제 점검을 하지 않았음에도, 점검을 시행한 것처럼 입주자 확인 서명을 허위로 작성(점검단지 전체에 만연)하였으며, 
  실제 세대별 점검비율은 약 20% 미만
  최근 3년간(’17년∼’19년) 소방시설 점검이 전혀 없었던 세대(104세대)를 직접 방문하여 점검한 결과, 12세대(11.5%)에서 화재감지기 작동불량이 확인되었습니다.

일부 단지를 직접 방문하여 실제 소방점검 여부를 조사하였으며, 미점검 세대는 소방청에서 직접 측정장비를 이용하여 실제 화재감지기 정상작동 여부를 점검하였습니다. 점검결과, 점검업체의 소방점검 보고서 허위작성(283건), 소방점검 인력 과소투입(141건), 소방용역 관리부실(605건) 등 총 1,032건 외 다수의 입주자 서명부 허위작성의 부적정한 사례를 적발하였습니다.