이 문서의 중요한 정보를 간단히 요약해주실 수 있습니까?
 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 지난 6월 3일부터 정기 검사를 실시한 한빛 2호기의 임계를 8월 26일 허용하였습니다.
  원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자수가 평형을 이루는 상태 
  임계를 허용하면 원자로 임계 과정에서 또는 임계 후 출력 상승 과정에서 노물리시험(원자로 특성시험) 등 남은 검사항목 9개를 진행
 원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 86개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인하였습니다.
 이번 정기검사 기간 중 격납건물 대형 관통부 하부 등의 격납건물 내부철판(CLP)을 절단하여 점검한 결과, 공극 3개소가 확인되어 건전성 평가 및 공극 보수를 완료하였습니다.  
 (Containment Liner Plate) 사고 시 방사성물질의 누출을 방지하는 기능을 하는 철판
 또한, 지난 정기검사에 이어 CLP 두께 감소에 대한 추적점검 결과, 기준두께 5.4mm이하 CLP 부위는 추가로 발견되지 않았습니다.
 증기발생기 전열관에 대한 비파괴검사 및 관막음 정비 등이 적절 하게 수행되었고, 이물질 검사 장비를 통해 확인된 증기발생기 내부 이물질을 제거하였습니다. 
   (관막음 정비) 1개, (이물질) 금속조각 1개
 아울러, 안전성 증진대책 이행상황을 점검하여 후쿠시마 후속대책 40개 항목 중 36건은 조치 완료되고 4건은 이행 중이며,
 최근 3년간 사고‧고장사례 반영의 경우 16건 중 12건은 완료하고 4건은 계획대로 진행 중임을 확인하였습니다.

원안위는 한빛 2호기에 대해 86개 항목을 검사한 결과 안전한 임계가 가능한 것을 확인해 8월 26일 임계를 허용했다.