이 문장을 2~3 문장으로 축약해 요약해줘
 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 지난 7월 23일부터 정기검사를 실시한 한울1호기의 임계를 10월 7일 허용하였습니다.
  원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자수가 평형을 이루는 상태
  임계를 허용하면 원자로 임계 과정에서 또는 임계 후 출력 상승 과정에서 노물리시험(원자로 특성시험) 등 남은 검사항목 10개를 진행
 원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 82개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인하였습니다.
 이번 정기검사 기간 중 격납건물 대형배관 관통부 하부의 격납건물 내부철판을 절단하여 점검한 결과, 공극은 발견되지 않았습니다.
 사고 시 방사성물질의 누출을 방지하는 기능을 하는 격납건물 내부철판
 또한, 증기발생기 세관에 대한 비파괴검사를 수행하여 관련기준을 만족함을 확인하였으며, 이물질검사 장비를 통해 발견된 이물질(소선 등 2개)은 모두 제거하였습니다.
 특히, 원자로 상부의 제어봉 이동통로인 관통관 52개를 점검한 결과 그 중 7개 관통관 내부 슬리브의 마모량이 1주기 더 가동 시 기준을 초과할 것으로 우려됨에 따라 교체하였으며, 교체 후 관통관 및 슬리브가 균열 등 결함 없이 건전함을 확인하였습니다.
   원자로 상부에서 상하로 이동함으로써 원자로 출력을 조정하거나 정지시키는 기기
  원자로의 열변화 등으로부터 관통관을 보호하기 위해 관통관 내부에 장착된 부품
 아울러, 안전성 증진대책 이행상황을 점검하여 후쿠시마 후속대책 42개 항목 중 37건은 조치 완료되고 5건은 이행 중이며,
 최근 3년간 사고‧고장사례 반영의 경우 14건 중 11건은 완료하고 3건은 계획대로 진행 중임을 확인하였습니다.

원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 지난 7월 23일부터 정기검사를 실시한 한울1호기의 임계를 10월 7일 허용하였습니다. 원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 82개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인하였습니다.