이 문장을 2~3 문장 안에서 요약해줘
 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 지난 9월 6일부터 정기검사를 실시한 고리 3호기의 임계를 2월 11일 허용하였습니다.
  원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자수가 평형을 이루는 상태 
 원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 80개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인하였습니다. 
 특히, 원안위는 이번 정기검사에서 초음파 측정 정확도를 개선하여 격납건물의 내부철판(CLP) 두께를 검사하고 재평가한 결과 건전함을 확인하였습니다.
  Containment Liner Plate : 사고 시 방사성물질의 누출을 방지하는 기능 철판
 아울러, 고리3호기는 4호기와 달리 격납건물 대형배관 관통부 하부는 콘크리트 미채움이 발견되지 않았으며, CLP 13단 원주형보강재 하부 5개소에서 미채움(최대깊이 10.6cm)이 발견되어 보수 조치하였습니다.
 증기발생기 세관에 대한 비파괴검사 및 정비를 수행하여 관련기준을 만족함을 확인하였으며, 이물질검사 장비를 통해 발견된 이물질 6개는 모두 제거하였습니다.
  이전부터 잔류한 이물질은 없으며 금번 제25차 정기검사에서 발견
 또한, 작년 고리4호기에서 발생한 제어봉 비정상 삽입으로 인한 일시적 출력 감소 관련하여, 고리3호기에 대해서도 정밀 점검한 결과 케이블 연결부 손상은 발견되지 않았습니다.

원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 지난 9월 6일부터 정기검사를 실시한 고리 3호기의 임계를 2월 11일 허용하였습니다. 원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 80개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인하였습니다.