아래 지문을 참고해서 질문과 답변 세트를 5개 만들어줘.

제목 소방용수시설 보수완료에 따른 검수 결과 알림(공설 314072호 등 4개소)<br>1. 서부수도사업소 시설관리과-7094(2021.4.13.)호『소방용수시설 보수완료에 따른 검수요청(은평구 서오릉로 131 3개소)』과 관련입니다.<br>2. 소방용수시설 보수완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 알리며, 검수 결과 불량인 1개소 대상에 대하여 재보수 요청하오니, 보수 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.<br>  가. 검수기간 : 2021. 4. 15.(목) ~ 4. 21.(수)<br>  나. 검수결과 <table><tbody><tr><td>연번</td><td>용수번호</td><td>위치</td><td>형식</td><td>요청내용</td><td>정비내용</td><td>검수결과</td><td>비고</td></tr><tr><td>1</td><td>314072</td><td>서오릉로 131</td><td>지상식</td><td>제수변 누수, 출수 불가</td><td>소화전 교체</td><td>양호</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>102119</td><td>은평로 236</td><td>지상식</td><td>소화전 스핀들 고장</td><td>소화전 교체</td><td>양호</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>102048</td><td>은평로 216</td><td>지상식</td><td>소화전 스핀들 고장</td><td>소화전 교체</td><td>양호</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>102104</td><td>응암로 307-1</td><td>지상식</td><td>제수변 매몰</td><td>제수변 인상</td><td>불량</td><td>1. 제수변 뚜껑 파손2. 소화전 및 제수변 스핀들 고착</td></tr></tbody></table>
[생성한 질문]
1. 서부수도사업소 시설관리과가 요청한 소방용수시설 보수완료에 따른 검수결과는 어떻게 되었나요?
2. 검수기간은 언제부터 어느 날까지였으며, 검수를 위해 다엇한 개소가 대상이었나요?
3. 검수결과에서 불량으로 분류된 1개소의 구체적인 문제는 무엇이었나요?
4. 제수변 뚜껑 파손을 포함한 불량 문제에 대해서는 어떤 보수 조치가 필요했으나요?

[생성한 답변]
1. 검수결과는 음호였으며, 불량인 1개소 대상에 대해 재보수 요청되었습니다.
2. 검수기간은 2021. 4. 15.(목) ~ 4. 21.(수)였으며, 대상은 4개소로 구성되어 있었습니다.
3. 불량으로 분류된 1개소의 문제는 제수변 매몰로, 제수변 인상이 필요했습니다.
4. 제수변 뚜껑 파손을 포함한 불량 문제에 대해 소화전 및 제수변 스핀들 고장 처리가 필요했습니다.