아래 지문을 참고해서 질문과 답변 세트를 5개 만들어줘.

󰏚 주요의견 및 요청사항 <br> ○ 부본부장<br>- 구체적이고 세부적인 공정계획서 작성 필요<br>  · 사업소별 조사물량, 투입인력, 조사기간등을 세부적으로 작성<br>- 전차 용역결과와 비교 분석하여 과업수행<br>- 결과 보고서 작성시 정수장 수계별로 진단결과 작성<br>- 물연구원 토양부식성조사 결과와 금회 용역의 토양부식성조사 결과 비교 분석<br> ○ 시설관리부장<br>- 구체적인 관업수행계획서를 작성하여 관할 사업소와 협의 후 추진할 것<br>  · 매설관로, 현수관로, 하천 횡단관로등으로 구분하여 조사방법 방안 제시<br>  · 관할 사업소와 협의하여 전차용역 등을 활용한 사업소별 굴착․조사 위치 등 선정<br>- 내진성능평가 방법 구체적으로 제시<br>- 최근 10년간 누수자료를 확인하여 누수 다발구간에 대한 발생 원인 등 분석<br>- 실효성 있은 용역이 될 수 있도록 추가 과업에 대한 의견 제시<br> ○ 본부 과장의견 <table><tbody><tr><td>위원</td><td>검토의견</td><td>비고</td></tr><tr><td>배수과장</td><td>․인근 타 관로(영등포․인천 도수관로)와 비교 분석․반드시 환기 작업과 산소 측정후 안전여부 확인후 조사․전차 용역 결과와 비교하여 개선사항 반영 여부 등 조사</td><td></td></tr><tr><td>급수운영과장</td><td>․부설연도별 재질 특성등을 고려한 가이드라인 필요.․용접부 조사는 밸브실외 매설된 부분의 확인 방법 제시․부식깊이는 내․외부 중 어디를 시행할 것인지 제시․과거 누수가 있는 구간 중점 조사 필요․GIS 정확도 개선 사업과 연계하여 오류 발견 시 즉시 개선․밀폐공간 작업 전 매뉴얼 항목 체크 후 결과를 발주청과 공유</td><td></td></tr><tr><td>누수방지과장</td><td>․과업수행전 안전조치 철저 ⇒ 안내간판위치 및 안전원 배치 위치등 검토․전차용역 보고서 기반으로 미진했던 부분을 중심으로 과업 수행 ⇒ 밸브실 위주보다는 관로부분에 대한 조사가 이루어질 수 있도록 시행․대형 제수밸브점검‧정비 용역의 2년 주기 설정의 적정성 여부 검토 필요․GIS 미표기 사례가 있으면, 반드시 발주청에 확인 요청</td><td></td></tr><tr><td>공간정보과장</td><td>․해당 용역이 GIS 정확도 개선 사업과 연계하여 추진될 수 있도록 협조 예정.․표본 굴착조사는 해당 사업소와 협의하여 선정, 과거 시행했던 구간 제외 시행․밸브실 중심으로 과업수행하는데 관로에 대한 보수보강 방안 등 보완 필요</td><td></td></tr></tbody></table>
[생성한 질문]
1. 주요의견 및 요청사항에서 언급된 부본부장의 구체적이고 세부적인 공정계획서 작성 필요에 대해 설명하실 수 있나요?
2. 전차 용역결과와 비교 분석을 통해 어떤 과업수행이 필요한가요?
3. 물연구원의 토양부식성조사 결과와 금회 용역의 토양부식성조사 결과를 비교 분석하는 목적은 무엇인가요?
4. 시설관리부장이 제안한 구체적인 관업수행계획서 작성에 대해 설명하실 수 있나요?

[생성한 답변]
1. 부본부장이 요청한 구체적이고 세부적인 공정계획서 작성은 사업소별 조사물량, 투입인력, 조사기간 등을 구체적으로 작성하여 보다 체계적인 계획을 수립하는 것을 의미합니다.
2. 전차 용역결과와 비교 분석을 통해 필요한 과업수행은 정수장 수계별로 진단결과를 작성하고, 개선사항을 도출하여 결과 보고서 작성에 반영하는 것입니다.