아래 지문을 참고해서 질문과 답변 세트를 5개 만들어줘.

제목 건축협의(신축) 관련 보완요청(낙원동 109-1 외2)<br>3. 보완요구사항 <table><tbody><tr><td>연번</td><td>내 용</td><td>법적근거</td></tr><tr><td>1</td><td>소방시설공사업법 제21조의3 제2항에 따라 체결한 소방시설설계 계약서 사본을 추가할 것.</td><td>소방시설공사업법 제21조</td></tr><tr><td>2</td><td>소방관 진입창을 추가할 것.</td><td>건축물피난방화구조등의기준에 관한 규칙제18조의2</td></tr><tr><td>3</td><td>각 층 수직연소 확대방지용 스프링클러 헤드를 적용하여 해당 도면마다 표기할 것.</td><td>급격한연소확대 방지를위한 제도개선 서울시지침(예방과-1089(2018.1.9.))</td></tr><tr><td>4</td><td>지하1층 감시제어반실에 고체에어로졸 자동소화장치를 추가하여 해당도면 및 소방시설설치계획표에 표기할 것.</td><td>소화기구및자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101) 별표4</td></tr><tr><td>5</td><td>소화펌프실의 세부도면을 추가할 것.(소방배관이 집수정까지 연결되도록 할 것, 저수조의 재질, 수위계, 조명설비 등 포함)</td><td>화재예방, 소방시설설치유지및안전관리에관한법 시행규칙 제4조제2항</td></tr><tr><td>6</td><td>옥내소화전설비, 스프링클러설비 등 개정기준에 따른 내진설계를 적용하여 설계도서를 제출할 것</td><td>화재예방, 소방시설설치유지및안전관리에관한법 시행규칙 제15조의2 </td></tr></tbody></table>
[생성한 질문]
1. 건축협의(신축) 관련 보완요청에서 소방시설공사업법 제21조의3 제2항을 언급했는데, 이 규정은 어떤 내용을 다루나요?
2. 건축물피난방화구조등의기준에 관한 규칙 제18조의2에서 언급된 '소방관 진입창'은 어떤 것을 의미하나요?
3. 급격한연소확대 방지를위한 제도개선 서울시지침에서는 어떤 내용이 다루어지나요?
4. NFSC 101(소화기구및자동소화장치의 화재안전기준)은 어떤 내용을 포함하나요?

[생성한 답변]
1. 소방시설공사업법 제21조의3 제2항은 소방시설설계 계약서의 첨부 요구 사항을 다룹니다.
2. '소방관 진입창'은 건축물피난방화구조등의기준에 관한 규칙 제18조의2에서 설명되는 소방관이 사용하는 출입구를 의미합니다.
3. 급격한 연소확대 방지를 위한 제도개선 서울시지침에서는 각 층에 수직연소 확대방지용 스프링클러 헤드의 적용이 요구됩니다.
4. NFSC 101(소화기구및자동소화장치의 화재안전기준)은 지하1층 감시제어반실에 고체에어로졸 자동소화장치 추가 등의 내용을 포함합니다.