아래 지문을 참고해서 질문과 답변 세트를 5개 만들어줘.

제목 건축협의(신축) 관련 보완요청(종로5가 321-19 외 7필지)<br>3. 보완요구사항 <table><tbody><tr><td>연번</td><td>내 용</td><td>법적근거</td></tr><tr><td>1</td><td>소방관 진입창을 계통도, 평면도 또는 창호도에 표시하여 추가할 것.</td><td>건축물피난방화구조등의기준에 관한 규칙제18조의2</td></tr><tr><td>2</td><td>지하2층 발전기실, 전기실, 연료전지실, 통신실에는 적응성있는 자동소화설비 또는 자동소화장치를 추가할 것. (권장사항)</td><td>소화기구및자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101) 별표4</td></tr><tr><td>3</td><td>소화펌프실의 세부도면을 추가할 것.(소방배관이 집수정까지 연결되도록 할 것, 저수조의 재질, 수위계, 조명설비 등 포함)</td><td>화재예방, 소방시설설치유지및안전관리에관한법 시행규칙 제4조제2항</td></tr><tr><td>4</td><td>옥내소화전설비, 스프링클러설비 등 개정기준에 따른 내진설계를 적용하여 설계도서를 제출할 것</td><td>화재예방, 소방시설설치유지및안전관리에관한법 시행규칙 제15조의2 </td></tr><tr><td>5</td><td>제연설비의 유입공기 배출관련 세부도면을 추가할 것</td><td>NFSC 501A 제13조</td></tr></tbody></table>
[생성한 질문]
1. 소방관이 건축협의(신축) 건물에 진입할 수 있도록 창문을 어디에 설치해야 하나요?
2. 지하 2층의 발전기실, 전기실, 연료전지실, 통신실에는 어떤 자동소화장치가 추가되어야 하나요?
3. 소화펌프실의 세부도면에는 무엇을 포함해야 하나요?
4. 옥내소화전설비와 스프링클러설비의 개정기준에 따른 내진설계를 어떻게 적용할까요?
5. 제연설비의 유입공기 배출관련 세부도면을 추가해야 하는 이유는 무엇인가요?

[생성한 답변]
1. 소방관이 건축협의(신축) 건물에 진입할 수 있도록 창문은 계통도, 평면도 또는 창호도에 설치해야 합니다.
2. 지하 2층의 발전기실, 전기실, 연료전지실, 통신실에는 적응성있는 자동소화장치를 추가해야 합니다.
3. 소화펌프실의 세부도면에는 소방배관이 집수정까지 연결되도록 포함해야 합니다.
4. 옥내소화전설비와 스프링클러설비의 개정기준에 따른 내진설계를 설계도서에 제출해야 합니다.
5. 제연설비의 유입공기 배출관련 세부도면을 추가해야 하는 이유는 NFSC 501A에 근거하고 있습니다.