아래 지문을 참고해서 질문과 답변 세트를 5개 만들어줘.

‘21년 연수원 해빙기 안전점검 결과 조치계획<br> 수안보 연수원 : 총16건(조치완료 15건, 공사대상 1건) <table><tbody><tr><td>연번</td><td>주요 점검사항(조치현황 별첨)</td><td>비고</td></tr><tr><td rowspan='4'>건축,옹벽</td><td> - 전반적으로 구조부의 안전에 문제가 없으며 관리상태가 양호함</td><td>조치완료</td></tr><tr><td> - 주계단 및 외부 벽돌계단 파손부분 보수 필요</td><td>조치완료</td></tr><tr><td> - 솔숲관 옥상 배수구 트랩 파손으로 교체 필요</td><td>조치완료</td></tr><tr><td> - 하늘관 옥상 배수구 주위 청소 등 관리 필요</td><td>조치완료</td></tr><tr><td rowspan='6'>전기,기계</td><td> - 하늘관 옥상 피뢰기 폴에 설치된 CCTV 이동 조치</td><td>조치완료</td></tr><tr><td> - 가로등 접지저항 측정 및 관리 요함</td><td>조치완료</td></tr><tr><td> - 비상발전설비 무부하 시험운전은 월2회 10분 이내 실시 </td><td>조치완료</td></tr><tr><td> - 전기실 방치자재 이동 및 분전함 시건장치 설치 요함 </td><td>조치완료</td></tr><tr><td> - 전기실 배전반 정기검사시 내부 분진제거 등 청소 요함</td><td>조치완료</td></tr><tr><td> - 흡수식 냉온수기 저녹스버너 교체 요함(질소산화물 저감)</td><td>공사필요</td></tr><tr><td>가 스</td><td> - LPG 탱크 시건장치 설치 및 울타리 보완</td><td>조치완료</td></tr><tr><td rowspan='5'>소 방</td><td> - 지하층 소형유도등을 중형유도등으로 교체 요함</td><td>조치완료</td></tr><tr><td> - 노천탕(여자) 방향유도등 추가 설치 요함 </td><td>조치완료</td></tr><tr><td> - PC방 분말소화기 1개 이상 추가 설치</td><td>조치완료</td></tr><tr><td> - 주방 확산소화기 삭제 요함</td><td>조치완료</td></tr><tr><td> - 발전기용 유류탱크 방유제 내부모래 제거 요함</td><td>조치완료</td></tr><tr><td>승강기</td><td> - 엘리베이터 안전이용 안내표시 부착 요함</td><td>조치완료</td></tr></tbody></table>
[생성한 질문]
1. 연수원의 건축, 옹벽 점검 결과에서 어떤 문제가 발견되었나요?
2. 전기, 기계 부분에서 어떤 조치가 필요한가요?
3. 소방 부분에서 어떤 개선이 필요하다고 보고되었나요?
4. 승강기 안전 점검에서 어떤 문제가 발견되었나요?
5. 연수원의 해당 건물 부분에서 어떤 관리적인 문제가 있는지 설명해주세요.

[생성한 답변]
1. 주계단 및 외부 벽돌계단 파손부분 보수가 필요합니다.
2. 흡수식 냉온수기 저녹스버너 교체가 필요하며 공사가 필요합니다.
3. 지하층 소형유도등을 중형유도등으로 교체하는 개선이 필요합니다.
4. 엘리베이터 안전이용 안내표시 부착이 필요합니다.
5. 발전기용 유류탱크 방유제 내부모래 제거가 필요한 관리적인 문제가 있습니다.