Nansen Instrumentos de Precisão - a Sanxing Company - Medição e Eletromobilidade Wallbox 100 Series
Home / Eletromobilidade / Wallbox 100 Series
As estações de carregamento da Série WallBox 100 são projetadas para serem instaladas em ambientes fechados ou ao ar livre, montadas na parede. Os principais locais de uso são shopping centers, locais de estacionamento, hotéis e restaurantes.
Dependendo do modelo, as estações de carregamento podem ser acessadas livremente, com uma chave mecânica ou um cartão de RFID e conta com um mecanismo de bloqueio de tomada. 1 estação de carregamento fornece 1 ponto de carregamento com 3.6kW, 7.4kW, 11kW ou 22kW de potência nominal.
A estação de carregamento pode ser equipada com um cabo de carregamento de Tipo 1 ou Tipo 2 com 4 a 5 metros de comprimento.
Dados Gerais Home MFC 101 Home+ MFC 102 Intelligent MFC 103 Intelligent+ MFC 104 Intelligent Modular MFC 100M
Display – – – 7" TFT LCD c/ botões –
Idiomas de interface – – – por solicitação –
Autorização Acesso gratuito / tecla mecânica RFID IEC14443A/B, NFC
Escalabilidade – – primária secundária
Comunicação externa – Ethernet & WiFi 3G & Ethernet RS485
Protocolo de comunicação – – OCPP 1.6S via primária
Sistema de gestão – WEB Gestão ETAGO
Medidor de energia Opcional (Energia ativa, classe 1) MID certificado (para reembolso de custos de eletricidade)
Modo de carregamento Modo 3
Tipo de tomada Tipo 2 IEC62196
Comunicação com EV De acordo com IEC61851
Travamento de cabo durante carregamento incluso
Baliza luminosa de carregamento Indicador de luz RGB
Suporte de balanceamento de carga sim
OPCIONAL Home Home+ Intelligent Intelligent+ Intelligent Modular
Bloqueio de tomada – X X X X
Persiana de tomada – X X X X
Tipo 1 / Tipo 2 Cabo de carga* X X X X X
Mecanismo de travamento de tomada X X X X X
Comprimento do cabo de carregamento 4m ou 5m (Opções de cabo de carregamento de Tipo 1 ou Tipo 2)
Tipo de cabo de carregamento Espiral ou plana (tipo 1 ou tipo 2 opção de cabo de carregamento)
Suporte do cabo de carregamento Espiral ou plana (tipo 1 ou tipo 2 opção de cabo de carregamento)
Tipo de Conexão 1 phase + N + P 3 phase + N + PE
Tensão 230VAC +/- 10% 230/400VAC +/- 10%
Corrente 16A or 32A
Potência Nominal 3,6kW or 7,4kW 11kW or 22kW
SAÍDA NOMINAL DE CA
Tensão 230V +/- 10% 400V +/- 10%
Sobretensão (Curva C)** 20A or 40A
RCD*** 30mA (Type A) + 6mA DC
Local de Instalação interior / exterior
Tipo de Instalação na parede / poste / suporte
Grau de proteção de corpo IP54
Temperatura de Operação -25C a + 50C
Temperatura de Armazenagem -40C a +60C
Umidade Relativa 5% a 95%
Materia do Corpo plástico, vidro
Dimensões (L x A x P) 32 x 49 x 14 cm
* Cabo de carregamento de Tipo 1 apenas para 3,6kW ou 7,4kW
** O MCB de sobretensão (Curva C) pode ser instalado na estação de carregamento ou caso ele não esteja instalado na estação de carregamento, deve ser instalado no quadro de distribuição (painel de disjuntor).
*** O RCD 30 mA (Tipo A) + 6mA CC pode ser instalado na estação de carregamento ou caso não esteja instalado na estação de carregamento, ele deve ser instalado no quadro de distribuição (painel de disjuntor).