Manual Técnico. Autotransformadores para Chave Compensadora. Revisão 3.0. Índice - PDF Download grátis
Download "Manual Técnico. Autotransformadores para Chave Compensadora. Revisão 3.0. Índice"
Helena Caires Malheiro
1 Página 1 de 6 Manual Técnico Autotransformadores para Chave Compensadora Revisão 3.0 Índice 1 Introdução Recebimento Instalação Local de instalação Ligações Manutenção Assistência técnica Contato...6
2 Página 2 de 6 1 Introdução Este manual fornece instruções referentes ao recebimento, instalação e manutenção dos autotransformadores para partida de motores Rasatronic, servindo como referência para os modelos de 220, 380 e 440 V, na faixa de potência de 5 a 500 CV. Para modelos de diferentes níveis de tensão ou faixas de potência, deve-se consultar a Rasatronic para verificar a viabilidade de desenvolvimento da peça. 2 Recebimento No recebimento dos transformadores deve ser realizada uma inspeção visual, com o objetivo de identificar danos que possam ter ocorrido durante o transporte. Em caso de identificação de algum problema, notificar imediatamente a empresa transportadora e a Rasatronic Ltda. Para possibilitar sua suspensão, as peças podem ser fornecidas com olhais ou barras laterais. Para evitar esforço excessivo sobre algum dos dispositivos, recomenda-se que todos os olhais ou barras disponíveis no transformador sejam usados durante a suspensão. Rodízios também podem ser fornecidos para facilitar o deslocamento. Os transformadores nunca devem ser movimentados por suas partes ativas ou terminais de ligação. Esforços excessivos em locais incorretos podem causar danos irreversíveis no equipamento. Caso o equipamento não seja utilizado imediatamente, deve ser armazenado em local abrigado, seco, isento de poeira e substâncias corrosivas. Recomendamos que seja mantida a embalagem original do produto.
3 Página 3 de 6 3 Instalação Antes da instalação do transformador de potência, são necessárias as seguintes verificações: Observar se os dados fornecidos nas etiquetas ou na placa de identificação são compatíveis com as especificações do sistema onde o transformador será usado; Certificar-se que todos os acessórios estão montados corretamente e que não há nenhuma avaria no transformador; Em caso de longa estocagem, ligar o transformador em vazio para eliminar possível umidade absorvida neste período. IMPORTANTE: A instalação e a manutenção de dispositivos elétricos devem ser feitas somente por profissional habilitado, depois de tomadas as providências de segurança previstas na NR Local de instalação Os autotransformadores para partida de motores Rasatronic possuem grau de proteção IP-00. Deste modo, são adequados para operação em instalações abrigadas. Caso seja necessário um grau de proteção superior, o cliente deve consultar a Rasatronic. Lembramos que o local de instalação dos autotransformadores deve ser ventilado e preferencialmente longe de fontes de calor, para evitar comprometimento do rendimento ou até a ocorrência de danos por superaquecimento. 3.2 Ligações As ligações do transformador devem ser feitas conforme identificação dos terminais nas três barras de ligação frontais. É necessário, antes de efetuar as
4 Página 4 de 6 ligações, observar se os dados fornecidos na etiqueta de identificação do transformador são compatíveis com o sistema onde o mesmo irá operar. Os terminais são identificados conforme desenho abaixo: Como pode ser observado, além dos terminais de ligação das três fases existe ainda um conector para o termostato. Destaca-se que o termostato DEVE ser usado SEMPRE, pois ele é uma proteção eficaz contra danos por superaquecimento na maioria das situações. Caso o termostato desarme constantemente o sistema, é sugerido que seja considerado um modelo de autotransformador de maior potência. O autotransformador é projetado pela estimativa de corrente de partida dos motores elétricos que seguem padrões de qualidade normalizados, e com carga normal prevista por seus fabricantes. Caso a carga for maior que o normal, eventualmente é necessário usar um modelo de potência maior. Por exemplo: para um motor de 20 CV com uma carga que exige um alto torque na partida, produz uma corrente de
5 Página 5 de 6 partida maior que o normal, neste caso é aconselhável utilizar um autotransformador de 30 CV. Caso a energização do transformador seja feita um longo período depois da efetuação de suas ligações, é indicado que sejam repetidas as verificações apresentadas no início do capítulo 3 antes que o mesmo seja energizado. 4 Manutenção Para que sejam obtidos o melhor rendimento e a maior vida útil dos transformadores de potência Rasatronic, são indicados alguns cuidados. Na primeira semana em operação, devem ser verificados os seguintes pontos: A existência de avarias mecânicas; O aumento no nível de ruído; Sinais de temperatura de operação acima do normal. A elevação excessiva da temperatura pode ser identificada pelo odor emitido pelo material isolante queimado, pela visualização de pontos carbonizados nos enrolamentos ou no material isolante e por uma variação superior a 5% na tensão do enrolamento secundário. 5 Assistência técnica Em caso de defeito do transformador, a Rasatronic Ltda. deverá ser acionada imediatamente, para que possam ser realizados os procedimentos de atendimento e manutenção da melhor maneira possível. No momento do contato devem ser fornecidos à empresa o código Rasatronic e lote do produto. A manutenção de nossos transformadores é efetuada exclusivamente na fábrica, ou por profissionais da empresa Rasatronic Ltda. Fica vedada a manutenção realizada por terceiros não autorizados.
6 Página 6 de 6 6 Contato Rasatronic Ltda. Av. Silvio Sanson, 650L Bairro São Cristóvão Guaporé RS CEP: Fone/fax: (54) / (54) Site: