<commit_before><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Config>
    <Vendor>****</Vendor>
    <Product>Aircool</Product>
    <Version>
        <min>0.0.0</min>
        <max>1.0.1</max>
    </Version>

    <UI type="none"></UI>
    
    <InputValues>
        <!-- List of all readable cooler registers -->
		
		  <!-- State switchers -->
		  <S_U220 R="0" B="0">Напряжение 220В</S_U220>
		  <S_COMP R="0" B="1">Компрессор</S_COMP>
		  <S_T_K R="0" B="2">ТЭН картера</S_T_K>
		  <S_T_D R="0" B="3">ТЭН дренажа</S_T_D>
		  <S_T_S R="0" B="4">ТЭН обогрева шкафа</S_T_S>
		  <S_FREE R="0" B="5">Фрикулинг</S_FREE>
		  <S_FAN_F R="0" B="6">вентилятор испарителя</S_FAN_F>
		  <S_FAN_K R="0" B="7">вентилятор конденсатора</S_FAN_K>
		
		  <!-- Error switchers -->
		  <E_THIGH R="1" B="0">Высокая t внутренняя</E_THIGH>
		  <E_TLOW R="1" B="1">Низкая t внутренняя</E_TLOW>
		  <E_PHIGH R="1" B="2">Высокое давление</E_PHIGH>
		  <E_FOULTKON R="1" B="3">Неисправность кондиционера</E_FOULTKON>
		  <E_FOULTKART R="1" B="4">Неисправность картера (t>90°C)</E_FOULTKART>
		  <E_FOULTFREE R="1" B="5">Неисправность фрикулинга</E_FOULTFREE>
		
		  <!-- Input registers -->
		  <TINSIDE R="2" D="AT">Температура внутренняя (от -55 до  +125°C)</TINSIDE>
		  <TOUTSIDE R="3" D="AT">Температура окружающая (от -55 до  +125°C) </TOUTSIDE>
		  <TKONDENSATOR R="4" D="AT">Температура на сливе конденсатора (от -55 до  +125°C)</TKONDENSATOR>
		  <TKARTER R="5" D="AT">Температура картера (от -55 до  +125°C)</TKARTER> 
		  <TOUTFREEZER R="6" D="AT">Температура на выходе испарителя (от -55 до  +125°C)</TOUTFREEZER>
		  <TINFREEZER R="7" D="AT">Температура S2 на всасывающей трубе на выходе испарителя(от -55 до  +125°C)</TINFREEZER>
		  <TOUTFREECOOLER R="8" D="AT">Температура наружного воздуха на выходе фрикулинга (от -55 до  +125°C)</TOUTFREECOOLER>
		  <TINFREECOOLER R="9" D="AT">Температура на входе фрикулинга (внутренний поток) (от -55 до  +125°C)</TINFREECOOLER>
		  <FANSPEEDKOND R="10">Скорость вращения вентилятора конденсатора  % </FANSPEEDKOND>
		  <!--
		  <FANSPEEDFREZER R="11">Скорость вращения вентилятора испарителя  % </FANSPEEDFREZER>
		  <FANSPEEDFREECOOLER R="12">Скорость вращения вентилятора фрикулинга  % </FANSPEEDFREECOOLER>
		  -->
		  <!--  Add more -->
    </InputValues>
	
	  <OutValues>
        <!-- List of all writeable cooler registers -->
		
		  <W_TIN R="20">Задание внутренней температуры (tвн)</W_TIN> 
		  <W_DTK R="21">Δt вкл/выкл компрессора</W_DTK> 
		  <W_TA1 R="22">Задание температуры(ta1) для аварийного включения компрессора игнорируя все задержки</W_TA1> 
		  <W_TA2 R="23">Задание аварийно-высокой температуры в шкафу (ta2)</W_TA2> 
		  <W_TH1 R="24">Задание температуры(th1) срочного выключения компрессора игнорируя все задержки</W_TH1> 
		  <W_TH2 R="25">Задание аварийно-низкой температуры в шкафу(th2)</W_TH2>
		  <W_ID R="26">Сетевой адрес</W_ID> 
		  <W_TRSPEED R="27">Скорость обмена</W_TRSPEED> 
		  <W_TAT7 R="28">Задание аварийной температуры хладагента</W_TAT7> 
		  <W_DTAT7 R="29">Δt аварийной температуры хладагента датчика</W_DTAT7> 
		  <W_ZPLUSK R="30">Задание температуры для зоны «+» конденсатора</W_ZPLUSK>
		  <W_ZPLUSPLUSK R="31">Задание температуры для зоны «++» конденсатора</W_ZPLUSPLUSK> 
		  <W_ZMINUSK R="32">Задание температуры для зоны «-» конденсатора</W_ZMINUSK> 
		  <W_ZMINUSMINUSK R="33">Задание температуры для зоны «--» конденсатора</W_ZMINUSMINUSK> 
		  <W_TIPLUSK R="34">Задание интервала времени для зоны «+» конденсатора</W_TIPLUSK>
		  <W_TIPLUSPLUSK R="35">Задание интервала времени для зоны «++» конденсатора</W_TIPLUSPLUSK> 
		  <W_TIMINUSK R="36">Задание интервала времени для зоны «-» конденсатора</W_TIMINUSK> 
		  <W_TONF R="37">Задание температуры для включения фрикулига</W_TONF>
		  <!--
		  <W_ZPLUSPLUSF R="38">Задание температуры для зоны «++» фрикулинга</W_ZPLUSPLUSF> 
		  <W_ZMINUSF R="39">Задание температуры для зоны «-» фрикулинга</W_ZMINUSF> 
		  <W_ZMINUSMINUSF R="40">Задание температуры для зоны «--» фрикулинга</W_ZMINUSMINUSF> 
		  <W_TIPLUSF R="41">Задание интервала времени для зоны «+» фрикулинга</W_TIPLUSF>
		  <W_TIPLUSPLUSF R="42">Задание интервала времени для зоны «++» фрикулинга</W_TIPLUSPLUSF> 
		  <W_TIMINUSF R="43">Задание интервала времени для зоны «-» фрикулинга</W_TIMINUSF> 
		  -->
		  <W_SPEEDFC R="44">Задание скорости вент. конденс. (режим "ТЕСТ")</W_SPEEDFC>
		  <!--
		  <W_SPEEDE R="45">Задание скорости вент. испарит. (режим "ТЕСТ")</W_SPEEDE>
		  <W_SPEEDF R="46">Задание скорости вент. фрикул. (режим "ТЕСТ")</W_SPEEDF>
		  -->
    </OutValues>

    <Coils>
		  <RESET R="0">Сброс настроек по умолчанию</RESET>
		  <TEST R="1">Активация режима «ТЕСТ»</TEST>
		  <TYPE_FAN R="2">Тип вентиляторов для ипарителя и фрикулинга(0 - 48В; 1 - 220В)</TYPE_FAN>
		  <TCOMPRES R="8">вкл/выкл компрессора (режим "ТЕСТ")</TCOMPRES>
		  <THBOX R="9">вкл/выкл тэна обогрева шкафа (режим "ТЕСТ")</THBOX>
		  <THDRAIN R="10">вкл/выкл тэна дренажа (режим "ТЕСТ")</THDRAIN>
		  <THCART R="11">вкл/выкл тэна картера (режим "ТЕСТ")</THCART>
		  <W_FAN_E R="12">вкл/выкл вентилятора испарителя (режим "ТЕСТ")</W_FAN_E>
		  <W_FAN_F R="13">вкл/выкл вентилятора фрикулинга (режим "ТЕСТ")</W_FAN_F>
	  </Coils>

</Config><commit_msg>убрал coils выбор типа вентиляторов<commit_after><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Config>
    <Vendor>****</Vendor>
    <Product>Aircool</Product>
    <Version>
        <min>0.0.0</min>
        <max>1.0.1</max>
    </Version>

    <UI type="none"></UI>
    
    <InputValues>
        <!-- List of all readable cooler registers -->
		
		  <!-- State switchers -->
		  <S_U220 R="0" B="0">Напряжение 220В</S_U220>
		  <S_COMP R="0" B="1">Компрессор</S_COMP>
		  <S_T_K R="0" B="2">ТЭН картера</S_T_K>
		  <S_T_D R="0" B="3">ТЭН дренажа</S_T_D>
		  <S_T_S R="0" B="4">ТЭН обогрева шкафа</S_T_S>
		  <S_FREE R="0" B="5">Фрикулинг</S_FREE>
		  <S_FAN_F R="0" B="6">вентилятор испарителя</S_FAN_F>
		  <S_FAN_K R="0" B="7">вентилятор конденсатора</S_FAN_K>
		
		  <!-- Error switchers -->
		  <E_THIGH R="1" B="0">Высокая t внутренняя</E_THIGH>
		  <E_TLOW R="1" B="1">Низкая t внутренняя</E_TLOW>
		  <E_PHIGH R="1" B="2">Высокое давление</E_PHIGH>
		  <E_FOULTKON R="1" B="3">Неисправность кондиционера</E_FOULTKON>
		  <E_FOULTKART R="1" B="4">Неисправность картера (t>90°C)</E_FOULTKART>
		  <E_FOULTFREE R="1" B="5">Неисправность фрикулинга</E_FOULTFREE>
		
		  <!-- Input registers -->
		  <TINSIDE R="2" D="AT">Температура внутренняя (от -55 до  +125°C)</TINSIDE>
		  <TOUTSIDE R="3" D="AT">Температура окружающая (от -55 до  +125°C) </TOUTSIDE>
		  <TKONDENSATOR R="4" D="AT">Температура на сливе конденсатора (от -55 до  +125°C)</TKONDENSATOR>
		  <TKARTER R="5" D="AT">Температура картера (от -55 до  +125°C)</TKARTER> 
		  <TOUTFREEZER R="6" D="AT">Температура на выходе испарителя (от -55 до  +125°C)</TOUTFREEZER>
		  <TINFREEZER R="7" D="AT">Температура S2 на всасывающей трубе на выходе испарителя(от -55 до  +125°C)</TINFREEZER>
		  <TOUTFREECOOLER R="8" D="AT">Температура наружного воздуха на выходе фрикулинга (от -55 до  +125°C)</TOUTFREECOOLER>
		  <TINFREECOOLER R="9" D="AT">Температура на входе фрикулинга (внутренний поток) (от -55 до  +125°C)</TINFREECOOLER>
		  <FANSPEEDKOND R="10">Скорость вращения вентилятора конденсатора  % </FANSPEEDKOND>
		  <!--
		  <FANSPEEDFREZER R="11">Скорость вращения вентилятора испарителя  % </FANSPEEDFREZER>
		  <FANSPEEDFREECOOLER R="12">Скорость вращения вентилятора фрикулинга  % </FANSPEEDFREECOOLER>
		  -->
		  <!--  Add more -->
    </InputValues>
	
	  <OutValues>
        <!-- List of all writeable cooler registers -->
		
		  <W_TIN R="20">Задание внутренней температуры (tвн)</W_TIN> 
		  <W_DTK R="21">Δt вкл/выкл компрессора</W_DTK> 
		  <W_TA1 R="22">Задание температуры(ta1) для аварийного включения компрессора игнорируя все задержки</W_TA1> 
		  <W_TA2 R="23">Задание аварийно-высокой температуры в шкафу (ta2)</W_TA2> 
		  <W_TH1 R="24">Задание температуры(th1) срочного выключения компрессора игнорируя все задержки</W_TH1> 
		  <W_TH2 R="25">Задание аварийно-низкой температуры в шкафу(th2)</W_TH2>
		  <W_ID R="26">Сетевой адрес</W_ID> 
		  <W_TRSPEED R="27">Скорость обмена</W_TRSPEED> 
		  <W_TAT7 R="28">Задание аварийной температуры хладагента</W_TAT7> 
		  <W_DTAT7 R="29">Δt аварийной температуры хладагента датчика</W_DTAT7> 
		  <W_ZPLUSK R="30">Задание температуры для зоны «+» конденсатора</W_ZPLUSK>
		  <W_ZPLUSPLUSK R="31">Задание температуры для зоны «++» конденсатора</W_ZPLUSPLUSK> 
		  <W_ZMINUSK R="32">Задание температуры для зоны «-» конденсатора</W_ZMINUSK> 
		  <W_ZMINUSMINUSK R="33">Задание температуры для зоны «--» конденсатора</W_ZMINUSMINUSK> 
		  <W_TIPLUSK R="34">Задание интервала времени для зоны «+» конденсатора</W_TIPLUSK>
		  <W_TIPLUSPLUSK R="35">Задание интервала времени для зоны «++» конденсатора</W_TIPLUSPLUSK> 
		  <W_TIMINUSK R="36">Задание интервала времени для зоны «-» конденсатора</W_TIMINUSK> 
		  <W_TONF R="37">Задание температуры для включения фрикулига</W_TONF>
		  <!--
		  <W_ZPLUSPLUSF R="38">Задание температуры для зоны «++» фрикулинга</W_ZPLUSPLUSF> 
		  <W_ZMINUSF R="39">Задание температуры для зоны «-» фрикулинга</W_ZMINUSF> 
		  <W_ZMINUSMINUSF R="40">Задание температуры для зоны «--» фрикулинга</W_ZMINUSMINUSF> 
		  <W_TIPLUSF R="41">Задание интервала времени для зоны «+» фрикулинга</W_TIPLUSF>
		  <W_TIPLUSPLUSF R="42">Задание интервала времени для зоны «++» фрикулинга</W_TIPLUSPLUSF> 
		  <W_TIMINUSF R="43">Задание интервала времени для зоны «-» фрикулинга</W_TIMINUSF> 
		  -->
		  <W_SPEEDFC R="44">Задание скорости вент. конденс. (режим "ТЕСТ")</W_SPEEDFC>
		  <!--
		  <W_SPEEDE R="45">Задание скорости вент. испарит. (режим "ТЕСТ")</W_SPEEDE>
		  <W_SPEEDF R="46">Задание скорости вент. фрикул. (режим "ТЕСТ")</W_SPEEDF>
		  -->
    </OutValues>

    <Coils>
		  <RESET R="0">Сброс настроек по умолчанию</RESET>
		  <TEST R="1">Активация режима «ТЕСТ»</TEST>
		  <!--<TYPE_FAN R="2">Тип вентиляторов для ипарителя и фрикулинга(0 - 48В; 1 - 220В)</TYPE_FAN>-->
		  <TCOMPRES R="8">вкл/выкл компрессора (режим "ТЕСТ")</TCOMPRES>
		  <THBOX R="9">вкл/выкл тэна обогрева шкафа (режим "ТЕСТ")</THBOX>
		  <THDRAIN R="10">вкл/выкл тэна дренажа (режим "ТЕСТ")</THDRAIN>
		  <THCART R="11">вкл/выкл тэна картера (режим "ТЕСТ")</THCART>
		  <W_FAN_E R="12">вкл/выкл вентилятора испарителя (режим "ТЕСТ")</W_FAN_E>
		  <W_FAN_F R="13">вкл/выкл вентилятора фрикулинга (режим "ТЕСТ")</W_FAN_F>
	  </Coils>

</Config>
{'fraction_non_alphanumeric': 0.1635082373107323, 'fraction_numerical': 0.03675840396152747, 'mean_word_length': 4.155621011291115, 'pattern_counts': {'":': 0, '<': 308, '<?xml version=': 2, '>': 310, 'https://': 0, 'lorem ipsum': 0, 'www.': 0, 'xml': 2}, 'pii_count': 0, 'substrings_counts': 0, 'word_list_counts': {'cursed_substrings.json': 0, 'profanity_word_list.json': 0, 'sexual_word_list.json': 0, 'zh_pornsignals.json': 0}}
{'dir': 'git-commits-cleaned', 'id': '1336111', 'n_tokens_mistral': 5624, 'n_tokens_neox': 5753, 'n_words': 903}