Type DID642 | TROX France Sarl
Poutre de plafond à induction avec soufflage deux directions et batterie montée horizontalement, pour résilles de plafond de 600 ou 625
De préférence dans les pièces jusqu'à 4,0 m de hauteur
Grande puissance de chauffage et de refroidissement avec un faible débit d'air primaire conditionné et un faible niveau de puissance acoustique
Cinq modèles de buse pour optimiser l'induction, dont une variante avec buses jumelles ajustables (une paire de buses suivant différents diamètres, par exemple)
Deux modèles de grille à induction amovible et rabattable, au choix
Caisson supplémentaire pour une combinaison soufflage/reprise, ou pour un soufflage additionnel
Unités de soufflage et reprise sur demande
Éléments de déflexion réglables pour le contrôle de la direction du jet d'air
Batterie peinte par poudrage, noir
Peinture par poudrage dans de nombreux coloris au choix, RAL CLASSIC, par exemple
Avec un bord élargi également adapté à un montage suspendu
Poutres climatiques de type DID642 à intégrer dans tous types de plafonds, de préférence dans des pièces de 4,0 m de hauteur maximum
Convient particulièrement aux plafonds tramés 600 ou 625
Les batteries à 2 ou 4 tubes assurent un confort élevé et un faible débit d'air primaire conditionné
Éléments de déflexion réglables (option) pour le réglage manuel de la direction et de la portée du jet d'air
Batterie montée horizontalement avec système à 2 ou 4 tubes
Raccordements eau sur le côté, tube en cuivre Ø 12 mm, exécution lisse, filetage extérieur ou écrou de raccord de gaine G½", joint plat
Rangée de buse interne avec buses perforées (non combustible)
900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm (3000 mm uniquement sans caisson supplémentaire)
Grille à induction
Revêtement métallique perforé, diamètre de perforation se réduisant vers les bords
D1 : Revêtement métallique perforé
2 : Pour systèmes 2 tubes
4 : Pour systèmes 4 tubes
HE : Petite
S1 : Moyenne
S2 : Grande
HP : Extra large
DA : Buses jumelles ajustables, ensemble des buses ouvertes (réglage d'usine)
DS : Buses jumelles ajustables, ouverture des plus petites buses
DS : Buses jumelles ajustables, ouverture des plus grandes buses
DS et DB peuvent être ajustées suivant les exigences locales. Il est conseillé de commander DA et de faire régler DS ou DB par un tiers.
Peinture par poudrage RAL 9010, blanc pur, taux de brillance 50 %
P1 : peinture par poudrage dans toutes les autres couleurs RAL, taux de brillance 70 %
P1 : peinture par poudrage RAL 9006, aluminium blanc, taux de brillance 30 %
Caisson supplémentaire pour la reprise ou pour un soufflage additionnel
Raccordement eau A1 : avec filetage extérieur G½" et joint plat
Raccordement eau A2 : avec écrou de raccord de gaine G½" et joint plat
KV : Vanne de refroidissement avec servomoteur
HV: Vanne de chauffage avec servomoteur
Chaque valve avec valeur kVS 0.25, 0.40, 0.63 or 1.00
R: Détendeur (système 2 tubes : 1; système 4 tubes : 2), valeur kVS 1.32
Équipement de régulation comprenant un panneau de commande composé d'un régulateur avec capteur de température ambiante intégré, vannes et servomoteurs ; et détendeurs
Raccordement pour gaines circulaires conformément à EN 1506 ou EN 13180
Quatre points de suspension pour le montage sur site (par des tiers)
Grille à induction : tôle perforée circulaire, avec un diamètre de perforation se réduisant vers les bords (au choix)
Raccordement soufflage supplémentaire en option
Caisson supplémentaire en option pour le soufflage ou la reprise
Caisson, grille à induction, panneaux du caisson sur les côtés, collerettes et équerres de fixation en tôle d'acier galvanisé
Plaque de buse en tôle d'acier.
Éléments de déflexion en polypropylène, ignifugés UL 94 (V0)
Surfaces apparentes peintes par poudrage, blanc pur (RAL 9010) ou autre couleur RAL CLASSIC
Batterie également en noir (RAL 9005)
Les produits sont certifiés par Eurovent (numéro 09.12.432) et figurent sur le site d'Eurovent
Fonction, Données techniques, Sélection rapide, Texte de spécification, Codes de commande
Schéma de DID642
① Patte de suspension
② Raccordement air primaire
④ Raccordements eau
⑥ Buses (l'illustration montre les buses jumelles ajustables, en option)
⑦ Grille à induction
⑧	Éléments de déflexion (option)
Les poutres climatiques diffusent un air primaire (neuf), préparé en centrale de traitement d'air, dans le local, et utilisent des batteries pour assurer un supplément de refroidissement et/ou de chauffage.
L'air primaire est évacué dans les zones de mélange à travers les buses (cinq modèles sont disponibles). De ce fait, l'air secondaire (air ambiant) est induit par la grille d'induction et traverse l'échangeur thermique horizontal où il est chauffé ou refroidi.
L'air primaire et l'air secondaire se mélangent puis sont soufflés horizontalement dans la pièce à travers les fentes de diffusion.
893 à 3000 mm
Raccordement air primaire, diamètre
10 – 125 l/s ou 36 – 450 m³/h
Jusqu'à 3100 W
Jusqu'à 2330 W
Les caractéristiques pour d'autres variantes et pour des unités avec caisson supplémentaire pour le soufflage ou la reprise sont disponibles sur demande ou peuvent être déterminées rapidement et avec précision à l'aide du logiciel de sélection Easy Product Finder.
LN ① Air primaire ② ③ Mode refroidissement Mode chauffage
LN ① VPr Δpt LWA Systèmes à 2 tubes et 4 tubes Système à 4 tubes
Qtot: Si le soufflage d'air n'est pas droit, la puissance côté eau en sera légèrement affectée ; le réglage des ailettes à 45° peut entraîner une perte jusqu'à 5 %.
① Modèle de buse	② Perte de charge	③ Bruit du flux d'air
Paramètres Refroidissement Chauffage
22°C (isotherme)
VW (LN à partir de 2100 mm)
Poutres climatiques de type DID642, avec soufflage d'air deux directions, rendement thermique élevé, haut niveaux de confort.
Pour un montage encastré au plafond, de préférence dans des pièces de 4,0 m de hauteur maximum.
Les unités comprennent un caisson avec des points de suspension, une virole, des buses non combustibles et une batterie montée horizontalement.
Cinq modèles de buse pour optimiser l'induction, dont une variante avec buses jumelles ajustables (une paire de buses suivant différents diamètre, par exemple)
Longueur nominale : 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm
Longueur : 893 - 3000 mm
Hauteur : 170/205 mm
Largeur : 593, 598, 618, 623 mm
Raccordement air primaire, diamètre : 123/158 mm
Débit d'air primaire : 10 – 125 l/s ou 36 – 450 m³/h
Puissance de refroidissement : jusqu'à 3100 W
Puissance de chauffage : jusqu'à 2330 W
DID642 Poutre de plafond à induction
Aucune indication: tôle perforée avec un diamètre de perforation se réduisant vers les bords
D1 Revêtement métallique perforé
2 Systèmes 2 tubes
4 Systèmes 4 tubes
HE Petite
DA Buses jumelles ajustables, ensemble des buses ouvertes (réglage d'usine)
Options de dimensionnement : buses jumelles ajustables, ensemble des buses ouvertes (réglage d'usine), réglage à la mise en service par des tiers
DB Ouverture des buses les plus grandes
DS Ouverture des buses les plus petites
Disposition des caissons et des raccords
LL Caisson, raccordement eau à gauche
LR Caisson à gauche, raccordement eau à droite
RL Caisson à droite, raccordement eau à la gauche
RR Caisson à droite, raccordement eau à droite
Caisson additionnel – fonction et disposition
Exécutions LL, RR, uniquement disponible à partir de L = LN + 250 mm
AV Reprise, collecteur à l'avant
AH Reprise, collecteur à l'arrière
ZV Soufflage, collecteur à l'avant
ZH Soufflage, collecteur à l'arrière
Aucune indication : tube de Ø 12 mm, exécution lisse
A1 Avec filetage extérieur G½" et joint plat
A2 Avec écrou de raccord de gaine G½" et joint plat
Dimensions du matériel [mm]
L × LN × B
Longueur totale (façade diffuseur) × longueur nominale - largeur du cadre frontal
L est jusqu'à 7 mm plus court que LN
Caisson additionnel – diamètre du collecteur
Uniquement pour AV, AH, ZV, ZH
Aucune indication : peinture par poudrage RAL 9010, blanc pur
P1 Peinture poudre, indiquer la couleur RAL CLASSIC
Taux de brillance
Lamelles de contrôle d'air
Sans indication : aucun
LE Avec lamelles pour contrôle d'air
Aucune indication: sans composants de régulation
VS Avec composants de contrôle (fourni séparément)
KV Vanne de refroidissement avec servomoteur
HV Vanne de chauffage avec servomoteur
 Valeur kVS – vanne de chauffage
 Avec raccord vannes/tubes poutre
R Avec raccord vannes/tubes poutre
Tôle d'acier perforée avec un diamètre de perforation qui se réduit vers les bords, en quinconce
Caisson, raccordement eau sur la gauche
Longueur totale (façade du diffuseur) × longueur nominale x largeur du cadre frontal
Tôle d'acier perforée, en quinconce
Pour système 4 tubes
Caisson, raccordement eau à droite
Caisson supplémentaire – fonction et disposition
Reprise, raccordement en façade
Avec filetage extérieur G½" et joint plat
Caisson supplémentaire – diamètre de raccordement
Vannes et servo-moteurs
Accessoires, Dimensions et poids, Avec caisson supplémentaire
Avec caisson supplémentaire
Jeu d'éléments de déflexion
① Dispositif de blocage
② Ailette
③ Bande d'accouplement
④ Raccordement
Pour atteindre une forte puissance de refroidissement dans des locaux très exigus pourvus de poutres climatiques, des éléments de déflexion en option permettent d'orienter le flux d'air repris afin de ne pas dépasser la vitesse d'air admise dans la zone de séjour. Le flux d'air de chaque poutre climatique est réparti et évacué selon la géométrie du local. Si l'utilisation du local change, la répartition de l'air peut être améliorée en réglant les éléments de déflexion de manière adéquate.
Il est possible de régler ensemble plusieurs éléments de déflexion (jeux d'éléments de déflexion, par exemple)
Pour un réglage affiné, les jeux d'éléments de déflexion peuvent être déconnectés les uns des autres
Pour régler un jeu d'éléments de déflexion, déplacez les deux ailettes extérieures du jeu avec les deux mains
Le réglage peut être réalisé par pas de 15° jusqu'à 45° max. vers la gauche ou vers la droite
Les éléments sont réglés en usine pour assurer un soufflage d'air droit
Si le soufflage d'air n'est pas droit, la puissance côté eau en sera légèrement affectée. Les effets peuvent être pris en considération lors du dimensionnement à l'aide de l'Easy Product Finder.
① Uniquement avec un système à 4 tubes
② Disposition avec une virole de raccordement au soufflage
③ Disposition avec deux viroles de raccordement au soufflage
Illustration : DID642-4-...-LR
B = Largeur du cadre frontal
L = Longueur totale (façade du diffuseur)
LN = longueur nominale
① Eau contenue
Section non-active en tant qu'extension : 10 kg/m
Les différences de poids concernant les nombreuses largeurs peuvent être ignorées.
DID642 avec caisson supplémentaire
④ Raccordement soufflage ou reprise du caisson supplémentaire
Illustration : DID642-4-...-RR-AV
Montage dans des plafonds tramés
Montage en faux-plafond avec barres en T
Longueurs de 893 à 3000 mm et largeurs de 593, 598, 618 et 623 mm, pour tous types de plafond, notamment aux plafonds tramés de 600 ou 625
Raccordement air primaire latéral
La poutre climatique possède 4 points de suspension pour le montage sur site (par le client)
Les batteries sont équipées de raccordements eau aller et retour sur le côté
Montage en faux plafond ou dans des plafonds fermés
Utiliser les points de suspension pour éviter une charge excessive sur le plafond
Schéma de la diffusion par mélange
Flux mélangés
L’air est soufflé dans l’espace depuis le diffuseur à une vitesse comprise entre 2 et 5 m/s. Le jet d’air en résultant se mélange à l’air ambiant et ventile l’intégralité de l’espace. Les systèmes de soufflage par mélange assurent, de manière standard, une diffusion de température et une qualité d’air uniformes au sein de l’espace. La vitesse initialement élevée du jet d'air turbulent décroît rapidement en raison des forts taux d'induction des systèmes de soufflage par mélange.
Aperçu à imprimer Type DID642 Link
Type DID642 K2 – 1.1 – 1 2 Mo pdf