Ring-Tite / Écolotube (type PSM)
Ring-TiteMC / Écolotube (type PSM)
Les deux produits se caractérisent par des joints étanches dépassant largement les exigences des normes ASTM et CSA.
Joints étanches et coûts de traitement réduits
Conçus pour diverses installations municipales, les systèmes Ring-Tite et Écolotube de IPEX offrent une excellente protection contre la fissuration, les fuites, la corrosion et autres menaces qui pèsent sur l'intégrité des réseaux d'égout municipaux.
Les systèmes de tuyauteries pour réseaux d'égout municipaux IPEX sont fabriqués à partir d'un composé de PVC à haute résistance mécanique et à haute résistance aux chocs. Plus précisément, les tuyaux Écolotube sont fabriqués au moyen d'un procédé de co-extrusion innovateur, permettant d'utiliser 50 % de PVC réusiné, tout en augmentant les performances des produits. Utilisant des matériaux réusinés et offrant d'excellentes performances, les tuyaux pour réseaux d'égout Écolotube apparaissent véritablement comme ceux présentant le moins de danger pour l'environnement que l'on trouve sur le marché.
Performances de niveau supérieur
Brochure Systèmes de tuyauteries Ring-Tite
Manuel de conception - systèmes d'égout quatrième
Ring-Tite Fiche technique
Notice d'installation des tuyau d'égouts
Bulletin de renseignments sur le produit
Selle de branchement universelle
Tuyaux d'égout en PVC et en polypropylène
Raccord d'égout à joint d'étanchéité de grand diamètre Ring-Tite
Ring-Tite Tuyau d'égout en PVC (type PSM)
DR35 4 po - 42 po (100 mm - 1 050 mm)
Certifié CSA B182.2
BNQ NQ 3624-250 et 3624-135*
ÉcolotubeTuyau d'égout en PVC (type PSM)
DR35 4 po - 15 po (100 mm - 375 mm)
ASTM D1760
Ring-Tite Tuyau d'égout en PVC à paroi épaisse (type PSM)
DR28 4 po - 6 po (100 mm - 150 mm) Certifié CSA B182.2
Embranchements latéraux d’égout sanitaire embranchements latéraux d’égout pluvial
Écolotube Tuyau d'égout en PVC (type PSM)
DR28 4 po - 6 po (100 mm - 150 mm)
Ring-Tite Raccords d’égout à joint d’étanchéité (type PSM)
4 po - 42 po (100 mm - 1 050 mm)
Les collecteurs d’égout principaux doivent être en PVC DR35 et conformes aux normes ASTM D3040 ou ASTM F1760; ils doivent être certifiés par tierce partie selon la norme CSA B182.2. Les embranchements doivent être des tuyaux d’égout en PVC DR28 et certifiés par tierce partie selon CSA (voir cidessus).
Les joints d’étanchéité doivent satisfaire aux exigences des norms ASTM D3034 ou ASTM F1760 ou CSA B182.2. En outre, les joints d’étanchéité des tuyaux doivent pouvoir résister à une pression d’épreuve hydraulique minimale de 50 psi (345 kPa) sans fuites.
RIGIDITÉ DES TUYAUX
La rigidité annulaire minimale doit être de 46 psi (320 kPa) pour un tuyau DR35 et de 90 psi (625 kPa) pour un tuyau DR28. Cette rigidité doit être établie selon les méthodes d'essai prescrites par les normes ASTM D3034 et ASTM F1760.
Les raccords avec joints d’étanchéité, en PVC, moulés par injection, doivent satisfaire aux exigences des normes ASTM D3034 et ASTM F1336 et doivent être certifiés selon les normes CSA B182.1 ou CSA B182.2. Les raccords préfabriqués doivent être conformes aux normes ASTM F1336 et CSA B182.2.