Adoucisseur CRYSTAL SONEDIS monobloc complet
> Adoucisseur>Adoucisseur CRYSTAL SONEDIS monobloc complet
Un adoucisseur compact et monobloc avec couvercle de sel blanc et capot avec insert transparent
VANNE FLECK 5600 CHRONO VANNE FLECK 5600 ECO VANNE FLECK 5600 ECO SXT VANNE CAPPERS SCA-19 VANNE AUTOTROL LOGIX 255-760
10 Litres 13 Litres 20 Litres 30 Litres
Un adoucisseur SONEDIS WATERPRO compact et monobloc
Un adoucisseur compact et monobloc avec couvercle de sel blanc et capot avec insert transparent. Corps HDPE - Capot polystyrène - Couvercle sel HDPE.
Garantie bac Crystal : 1 an.
Bouteille 8x17 Pentair®
Liner polyéthylène renforcé avec fibre de verre et résine époxy
Température de service min. 1°C max. 50°C.
Connexion supérieure taraudée 2" 1/2.
Garantie bouteille Pentair : 5 ans.
ACS : 13 ACC LY 605 (déc. 2013/déc. 2018)
VANNE FLECK 5600 CHRONO
Matériau PPO (polyphénylène oxyde) – Débit (3,5 bars entrée) En continu (∆p = 1 bar), vanne seule 4,5 m3/h – Remplissage du bac à sel, durée maxi disponible (mécanique) 180 min – Entrée/sortie 1’’ – Tube distributeur 26,7 mm (1’’) – Raccordement à l’égout 1/2’’ – Conduite à saumure, 1600, 3/8’’ – Filetage bouteille 2’’ 1/2 - 8 NPSM – 230 V - 50 Hz – Indice de protection IP 22 – Service 1,4 à 8,5 bars – Température d’utilisation 1 à 43 °C
Garanties : vanne Fleck 5 ans ; carte électronique 12 mois.
VANNE FLECK 5600 ECO
Matériau PPO (polyphénylène oxyde) – Débit (3,5 bars entrée) En continu (∆p = 1 bar), vanne seule 4,5 m3/h – Remplissage du bac à sel, durée maxi disponible (mécanique) 180 min – Entrée/sortie 1’’ – Tube distributeur 26,7 mm (1’’) – Raccordement à l’égout 1/2’’ – Conduite à saumure, 1600, 3/8’’ – Filetage bouteille 2’’ 1/2 - 8 NPSM – 230 V - 50 Hz – Indice de protection IP 22 – Service 1,4 à 8,5 bars – Température d’utilisation 1 à 43 °C.
Garantie Vanne 3 ans, carte 18 mois.
VANNE FLECK 5600 ECO SXT
VANNE CAPPERS SCA-19
Autonome : alimentation par piles alcalines (alimentation secteur 230 V en option)
Universelle : intègre les modes de régénération co-courant et contre-courant
Polyvalente : des programmes paramètrables pour toutes vos applications et situations
Accessible : utilisation simple et maintenance minimisée
Fonctionnement avec 2 piles alcalines ; changement de mode de régénération co-courant et contre-courant – Régénération, déclenchement chronométrique, volumétrique (immédiat ou retardé) – Temps de cycles : tous ajustables – Paramètres de fonctionnement, débit d’usage normal : 4,1 m3/h pour ∆p = 1 bar – Température d’utilisation : de 1° à 45° C – Pression du réseau : de 2 à 8 bars – Conformité, normes électriques CE ; ROHS ; ACS n° 08 ACC LY 365 ; ACS n° 13 ACC LY 804 ; ACS n° 09 ACC LY 017 ; Composants conformes au KTW – Utilisation, volume de résine : de 4 à 75 litres, diamètre de bouteille adoucisseur : de 6’’ à 14’’ – Électrique/électronique, alimentation : 2 piles LR20 ; autonomie : 2 ans minimum ; afficheur : 4,5 digits – Programmation/configuration, 2 niveaux de paramètres : simple et complet ; fonction régénération hebdomadaire avec sélection des jours de la semaine (chronométrique) ; 4 plages horaires de régénération (volumétrique retardée).
Garantie Vanne 3 ans.
Vanne de commande électronique. Technologie à clapets équipée d’une vanne de dureté et by-pass.