L'impact du surdimensionnement d’une chaufferie sur son comportement | GRDF Cegibat
AccueilOutilsRéponses d'expertsN°181 : Le surdimensionnement d’une chaufferie a-t-il un impact sur le comportement de celle-ci ?
Pour enregistrer N°181 : Le surdimensionnement d’une chaufferie a-t-il un impact sur le comportement de celle-ci ? dans votre liste de favoris connectez vous à votre compte Cegibat ou créez en un.
#chaufferie#surdimensionnement
Oui, une étude réalisée avec le Cetiat montre que le surdimensionnement d’une chaufferie a une incidence forte sur le nombre de cycles marche/arrêt des générateurs et donc sur l’usure plus ou moins rapides de ceux-ci.
La simulation réalisée sur un bâtiment RT2012 de 90 logements montre en effet que le nombre de cycles marche/arrêt varie :
5 900 cycles pour une installation dimensionnée avec une puissance donnée P
à plus de 27 000 cycles pour la même installation mais dimensionnée avec une puissance 5 fois supérieure.
Nombre de cycles marche/arrêt en fonction de la puissance de la chaufferie
Un zoom autour de la puissance 2,5 P montre qu’une hausse de 10% de la puissance installée entraine une augmentation de 20% du nombre de cycles. Donc une très forte incidence de la surpuissance sur le nombre de cycles des chaudières.
Nombre moyen de cycles marche/arrêt par chaudière
N°124 - Une micro-cogénération pour un bâtiment public performant
Charte engagement solaire Rénovation conduit 3CE Micro-cogénération en bâtiment public Débats Cegibat : dimensionnement puissance chaufferie Réglementation ICPE 2910-A
Impact du surdimensionnement d’une chaufferie sur la ou les chaudières Les performances des chaudières varient en fonction du dimensionnement de la puissance installée. Comparatif de 3 chaufferies ayant 3 puissances diffé...