G1 1/2 &#39;&#39; DN40 2W400-40 Ηλεκτρική βαλβίδα Αυτόματη ρύθμιση ροής νερού 100% Ορείχαλκος
322000 κομμάτια το μήνα
Ορείχαλκος ή ανοξείδωτο (σειρά 2S)
G1 1/2» DN40
Πνευματικός, διάφραγμα, πειραματικό
5-85℃
Σπείρα σωληνοειδών, Armature
Νερό, νερό αποβλήτων
G1 1/2 '' DN40 2W400-40 Ηλεκτρική βαλβίδα Αυτόματη ρύθμιση ροής νερού 100% Ορείχαλκος
Σωληνωμένη βαλβίδα βαλβίδας νερού σειράς 2W, το σώμα της βαλβίδας είναι κατασκευασμένο από σφυρήλατο ορείχαλκο, το πηνίο είναι κατασκευασμένο από καθαρό χαλκό, που χρησιμοποιείται για τον αυτόματο έλεγχο του υγρού και του φυσικού αερίου μέσα μέσα και έξω στο αγωγό. Η βαλβίδα της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ελέγχεται από το ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο και είναι μια βαλβίδα που χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρομαγνήτη για να χειρίζεται την κίνηση του καρουλιού. Πρόκειται για μια διπλής κατεύθυνσης ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, μέγιστη πίεση για πίεση: 17kgf / cm2. Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 ° C ~ 65 ° C. Η παραγωγή σειράς προϊόντων, μικρού όγκου, μεγάλης ροής, ευρείας κλίμακας εφαρμογών, σύμφωνα με το βέλος ροής της βαλβίδας, μπορεί να εγκατασταθεί αυθαίρετα. για να βελτιωθεί η διάρκεια ζωής, είναι καλύτερο να εγκαταστήσετε το πηνίο οριζόντια.
Τεχνικά χαρακτηριστικά της βαλβίδας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας DN40 για αυτόματο έλεγχο:
Μέσο εργασίας Αέρα, νερό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο
Σχέδιο δράσης Άμεσος τύπος
Διάμετρος ροής 2.5 4 16 20 25 35 40 50
Ιξώδες εργασίας ρευστού 20 cst παρακάτω
Εύρος θερμοκρασίας -5-85 ℃
Σχηματικό διάγραμμα του Armature for G1-1 / 2 '' 2W400-40 Πιεσόμετρο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας νερού:
Διάγραμμα διαρθρωτικής αποσυναρμολόγησης 2W400-40 100% σωληνοειδής βαλβίδα νερού ορειχάλκου:
Περιβάλλον εφαρμογής 24VDC / 220VAC 2W400-40 ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού:
Η εγκατάσταση της βαλβίδας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας πρέπει να δίνει προσοχή στα ακόλουθα σημεία:
1. Πριν από την εγκατάσταση της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού, ο αγωγός πρέπει να καθαριστεί. Συνιστάται η τοποθέτηση ενός φίλτρου μπροστά από τη βαλβίδα και ενός σωλήνα ατμού για την εγκατάσταση της παγίδας.
2. Κατά την εγκατάσταση, το πηνίο της βαλβίδας σωληνοειδούς είναι προς τα πάνω και διατηρεί την κατακόρυφη θέση. Το βέλος ή το σημάδι στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πρέπει να είναι σύμφωνο με την κατεύθυνση ροής του σωλήνα και δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε σημεία με διαρροή νερού ή διαρροής νερού.
3. Το μέσο εργασίας της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από σωματιδιακές ακαθαρσίες. Η ακαθαρσία και το φίλτρο στην επιφάνεια των εσωτερικών μερών της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.
4. Στο σύστημα αγωγών, η διάμετρος της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας που είναι εγκατεστημένη στη διακλάδωση πρέπει να είναι μικρότερη από τη διάμετρο της κύριας βαλβίδας αγωγού.
5. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επικίνδυνες εκρήξεις.
6. Η βαλβίδα δεν μπορεί να εγκατασταθεί στη χαμηλή εσοχή του αγωγού για να αποτρέψει την εναπόθεση συμπυκνώματος ατμού, ακαθαρσιών και των παρομοίων στη βαλβίδα.
7. Πριν χρησιμοποιήσετε τη σωληνοειδή βαλβίδα για νερό, προσέξτε την ετικέτα του προϊόντος και διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για να κρίνετε αν το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις χρήσης.
8. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού Σε περίπτωση ανεπαρκούς ακαμψίας του αγωγού, συνιστάται η στερέωση του μπροστινού σωλήνα της βαλβίδας με ένα βραχίονα για να αποφεύγονται οι κραδασμοί που προκαλούνται από τη λειτουργία της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.
9. Όταν η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα είναι ελαττωματική, προκειμένου να απομονωθεί σωστά η σωληνοειδής βαλβίδα και να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία του συστήματος, είναι προτιμότερο να εγκατασταθεί μια συσκευή παράκαμψης.
10. Ένας μετρητής πίεσης θα πρέπει να εγκατασταθεί στον αγωγό πριν και μετά από τη βαλβίδα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας για να παρατηρήσει την πίεση του αγωγού.