Addolcitore acqua valvola automatica Fleck 5800 SXT 3/4" elettronica (Rig.Volume-tempo) 8 lt. Evolio - 15000116-08
Addolcitore acqua valvola automatica Fleck 5800 SXT 3/4" elettronica (Rig.Volume-tempo) 8 lt. Evolio
15000116-08
Evolio è stato sviluppato come addolcitore completo di facile utilizzo, con un design moderno e accattivante. Ciascuna versione è disponibile in quattro diverse dimensioni. Il controller, integrato sul coperchio superiore, facilita l’accesso ai dati dell’addolcitore, l’inclinazione del display (20°) li rende ancora più leggibili. In aggiunta, la grande apertura del vano sale rende l’addolcitore Evolio ergonomico e ne semplifica le operazioni di riempimento.
Aumento di sodio (Per acqua da bere)
* Pressione min.: 1,5bar(1,5kg/cm2)
* Pressione max.: 8bar(8kg/cm2)
* Temperatura max: 38°C
* Ingresso/Uscita acqua 3/4" M., filetto BSPT
* Scarico: 1/2" M., filetto BSPT
Specifiche del modello 15000116-08: 8lt. resina (per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 40ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 0.96Kg/Salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 47lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione: 30°F-1,33m3, 35°F-1,14m3, 40°F-1m3, 45°F-0,88m3, 50°F-0,8m3, 60°F-0,66m3
* Portata max. 0,42m3/h
* Dimensioni: Base (mm): 310x425 * Altezza (mm): 760
Specifiche del modello 15000116-15: 15lt. resina (per 3/4 persone)
* Consumo acqua a rigenerazione: 83lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione: 30°F-2,5m3, 35°F-2,14m3, 40°F-1,87m3, 45°F-1,66m3, 50°F-1,5m3, 60°F-1,25m3
* Portata max.: 0,6m3/h
* Dimensioni: Base (mm): 310x425 * Altezza (mm): 1200
Specifiche del modello 15000116-20: 20lt. resina (per 4/6 persone)
* Consumo acqua a rigenerazione: 189lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione: 30°F-3,33m3, 35°F-2,85m3, 40°F-2,5m3, 45°F-2,22m3, 50°F-2m3, 60°F-1,66m3
* Portata max.: 0,8m3/h
* Dimensiono: Base (mm): 310x425 * Altezza (mm): 1200
Specifiche del modello 15000116-30: 30lt. resina (per 6/8/10 persone)
* Capacità di interscambio: 150ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 3.6Kg/Salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 279lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione: 30°F-5m3, 35°F-4,28m3, 40°F-3,75m3, 45°F-3,33m3, 50°F-3m3, 60°F-2,5m3
* Portata max.: 1,2m3/h