d38c9c161838ddab51e840817675cc09
hej. jeg er ved at bygge tavle til mit sommerhus. jeg har 8 udgange jeg gerne vil have mulighed for at slukke når huset forlades, f.eks. stikkontakter, vandvarmer, pumpe osv. de kommer til at være aktive i lang tid, for et par stykker nok mere eller mindre konstant over året, dog uden væsentligt forbrug når huset er ubeboet. hvad vil være den bedste løsning, at bruge et output 400/16 bistabilt modul eller 8 16a kiprelæér der styres fra et output 24 eller 230. jeg tænker på både strømforbrug, varme og levetid.
 
ihc output 400/16 eller 8 16a kiprelæ
ihc-user.dk
2021.39
jeg vil anbefale 8 stk. eltako kontaktor til din skinne montering med “zero passage switching” aktiveret. disse kontaktorer styres af et ihc out 24 modul.
 


 det vil give minimalt strømforbrug, slid og varmeudvikling.
 
hej ejvind, er det noget som denne du tænker (esr12z-4dx-uc). ser ud som om den har 4 individuelle kontaktorer
 
nej, jeg tænker på 8 stk enkeltkontaktor såsom er12dx-uc.  
 den anden ser ud til at være impulsstyret. 
 
hej ejvind. rodede lidt rundt på nettet og i dk var det billigste jeg kunne finde er12dx-uc til ca 435,- men lige et bonus info så købte jeg 10 stk. i tyskland for 202 eur. incl forsendelse.
 
jeg har mange eltako komponenter i min installation, og de er alle købt i tyskland af samme årsag.
 
jeg har en vandvarmer der kører på 2 faser og ikke andet. den er forsikret med en 2 pol 10a aut. sikring. vil det være en ok løsning at montere 2 stk. er12dx-uc der er monteret med hver deres fase og trække dem på den samme 24v udgang? den har jo ikke som f.eks. flere typer 3 fasede belastninger krav om samtidig tilkobling
 
ja, det ser jeg ikke noget problem i. men den slags skal udføres af aut. installatør, så spørg ham også.
 


 og husk at forbinde nul lederen på kontaktoren, så “zero passage switching” er aktiv.
 