520ccf22db51a67fed1ee36ce0b80596
Når vi trækker ud fra toilettet på 1. sal i vort hus, så bliver det meste af vandet suget med ud på "slubrende" vis. Det virker som om der ikke kan suges luft ind i systemet på anden måde end gennem toilettet. Er der ikke normalt en anden form for udluftning, og hvordan er den normalt lavet? Kan tilstopning af denne være årsag til problemet?


Afløb fra toilet
bolius.dk
2021.17
Jo, normalt føres der et udluftningsrør over taget, hvor afløbssystemet kan "trække vejret" fra. Det kan også udføres som en vakuumventil, som typisk sidder på loftet. Hvis udluftningsrøret er undladt eller vakuumventilen i stykker, opstår disse undertryk i jeres afløbsinstallationer - som kan være så kraftige at det suger vandet ud af vandlåse, (i eksempelvis gulvafløb) som så kan give lugtgener.


Få en vvs'er til at undersøge forholdet, og til at finde frem til fejlen - for herefter at få det udbedret/forbedret. Jeg har endnu ikke i min karrierer oplevet et hus uden denne installation, så mon ikke det skyldes en fejl på en vakuumventil eller lign.


 

