elproduktion solcelle paneler
elproduktion med vores system bestående af en inverter per solpanel
-------------------------------------------------------------------


elproduktion med vores system bestående af en inverter per solpanel starter tidligere end et traditionelt system. hvis vore dc-paneler var tilsluttet en traditionel inverter vil elproduktionen først starte når kæden af dc-paneler kommer op på den startspænding som inverteren kræver. det vil betyde at vores paneler med direkte påmonteret inverter producerer cirka 5- 10% mere end hvis de var opbygget i et traditionelt system. se grafen:


– skygge på et panel eller dele af panel påvirker ikke de andre paneler. ved et traditionelt anlæg vil skygge på et panel sætte begrænsningen på hele den panelkæde den sidder i. dette betyder at ved meget skygge på et panel kan hele kæden næste lukke helt ned for produktion.


**– defekt på et panel vil have samme effekt som ved skygge på panelet.**


– med direkte påmonteret inverter vil vi kun arbejde med dc spændinger på maksimalt 40vdc. med traditionelt anlæg vil dc-spændingen kunne komme op på 800vdc. en større dc-spænding vil ved fejl give en risiko for stående lysbuer. en stående lysbue er svær at fjerne og giver risiko for brand. med direkte monterede invertere vil stående lysbuer ikke kunne opstå da dc-spændingen og energien er lav. efter omformning vekselstrøm vil en stående lysbue ikke være teknisk mulig.


– udvidelse af anlæg er simpelt idet vi kan udvide med enkelte moduler. vi skal ikke som i traditionelle anlæg se på hvilken dc-spænding de tilsluttede invertere kan arbejde indenfor.


![](https://i0.wp.com/yellowtec.dk.linux2.scannetserver.dk/wp-content/uploads/2018/03/pic_60-1.jpg?resize=558%2c272 "pic_60")– el-produktionens fordeling på de 3 faser kan blive meget nøjagtig da vi kan tilslutte et solpanel til den fase vi ønsker. opbygningsmæssigt vil vi sørge for at der maksimalt kommer et solpanel mere på en fase end på de andre. det betyder at teoretisk vil forskellen kun være på 260w. i drift kan forskellen blive større eller mindre idet skygger eller senere sol på de enkelte paneler vil kunne øge eller reducerer forskellen. men med lidt omtanke vil forskellen blive meget lille.


-elinstallationen er meget simpel idet vi med specialkabler kobler de solpaneler vi ønsker det samme. kæden har 230vac og den maksimale effekt er antal solpaneler gange med 260w (pmax, kæde= n*260w, hvor n er antal solpaneler). kæden af solpaneler tilsluttes i nærmeste el-tavle. der skal ikke monteres store pladskrævende invertere ved el-tavlen eller andre steder. i el-tavle monteres afbrydere og relæ som kobler solanlægget ud ved fejl på det offentlige elnet. herved sikres at solcelleanlægget ikke leverer energi baglæns ind i et afbrudt el-system.



