
Termostatens display og appen vises ikke korrekt og/eller Temperatursætpunktsændringer via appen overføres ikke til termostaterne 
 

Der er desværre en mindre fejl i Danfoss Icon software, som betyder, at termostatens display og appen vises ikke korrekt og/eller temperatursætpunktsændringer via appen ikke overføres til termostaterne.  
Bemærk, at rumtemperaturregulering og alarmer til/fra rumtermostat og masterregulator IKKE er påvirket af ovenstående og virker fortsat.


**HVORDAN UDBEDRES DET?**


* På termostaten tilgås menu ME.1 (temperaturbegrænsning) ved at holde -knappen nede i 5 sekunder.
* Bekræft max.-grænsen
* Forskyd min.-grænsen mindst 0,5 grad op
* Forlad ME.1 menuen
* Lad termostatens display fade ud
* Gentag processen på alle termostater


Nu er systemet igen fuldt funktionsdygtigt og minimum-grænsen kan igen indstilles til oprindelig sætpunkt, om nødvendigt.


